Inhalt

Einführung

Problem: Auswahl des Steckplatzes für das Upgrade der ASR5500-Kapazität.

Lösung

Inhaltsverzeichnis

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Steckplatz auswählen, in den die neue Karte des ASR5500 eingesetzt werden soll.

Hinweis: Dies sind nur Best Practices, und das Gerät funktioniert, auch wenn es nicht befolgt wird.

Problem: Auswahl des Steckplatzes für das Upgrade der ASR5500-Kapazität.

Im Falle einer Kapazitätserweiterung des ASR5500 durch Hinzufügen einer neuen Karte ist die Auswahl des genauen Steckplatzes, in den die Karte eingesetzt werden soll, nicht so trivial, wie es aussieht.

Lösung

In der offiziellen Dokumentation im ASR5500 Installationsleitfaden wird eine Liste mit empfohlenen Kartensteckplatzzuweisungen angezeigt (in der offiziellen Dokumentation finden Sie eine aktuelle Tabelle).

Steckplatz

Kartensequenz

Anforderung

Rückseite des Chassis

1

DPC-5 oder UDPC-5

Verfügbar

2

DPC-3 oder UDPC-3

Erforderlich für alle Systeme

1

DPC-1 oder UDPC-1

Erforderlich für alle Systeme

4

DPC-7 oder UDPC-7

Verfügbar

5

MIO-1 oder UMIO-1

Erforderlich für alle Systeme

6

MIO-2 oder UMIO-2

Erforderlich für alle Systeme

7

DPC-8 oder UDPC-8

Verfügbar

8

DPC-2 oder UDPC-2

Erforderlich für alle Systeme

9

DPC-4 oder UDPC-4

Erforderlich für alle Systeme

10

DPC-6 oder UDPC-6

Verfügbar

Chassis-Vorderseite

11

SSC-2

Erforderlich für alle Systeme

12

SSC-1

Erforderlich für alle Systeme

13

FSC-6

Verfügbar

14

FSC-4

Erforderlich für alle Systeme

15

FSC-2

Erforderlich für alle Systeme

16

FSC-3

Erforderlich für alle Systeme

17

FSC-1

Erforderlich für alle Systeme

18

FSC-5

Verfügbar

19

Reserviert

20

Reserviert

Diese Zuweisungen basieren auf den verschiedenen Energieebenen, die Strom an die Kartensteckplätze liefern.

Wenn Sie einen Steckplatz zum Einsetzen einer neuen Karte wählen, wird empfohlen, das gleiche Prinzip zu befolgen, um die gleiche Stromlast für alle Leistungsebenen sicherzustellen.

Es gibt vier Netzebenen, die verschiedene ASR5500-Chassis-Komponenten mit Strom versorgen. In der folgenden Tabelle sind die Verbindungen zwischen den Energieebenen und den Kartensteckplätzen zusammengefasst.

Kartentyp

Steckplatz

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Ebene 4

Hintere Karten

DPC oder UDPC, DPC2

1

—

—

—

Ja

DPC oder UDPC, DPC2 oder UDPC2

2

—

—

—

Ja

DPC oder UDPC, DPC2 oder UDPC2

1

—

—

—

Ja

DPC oder UDPC, DPC2 oder UDPC2

4

—

Ja

—

—

MIO oder UMIO

5

—

Ja

—

—

MIO oder UMIO

6

—

—

Ja

—

DPC oder UDPC, DPC2 oder UDPC2

7

—

—

Ja

—

DPC oder UDPC, DPC2 oder UDPC2

8

Ja

—

—

—

DPC oder UDPC, DPC2 oder UDPC2

9

Ja

—

—

—

DPC oder UDPC, DPC2 oder UDPC2

10

Ja

—

—

—

Vorderkarten

SSC

11

—

Ja

—

—

SSC

12

—

Ja

—

—

FSC

13

Ja

—

—

—

FSC

14

—

—

Ja

—

FSC

15

—

—

Ja

—

FSC

16

—

Ja

—

—

FSC

17

—

Ja

—

—

FSC

18

—

—

—

Ja

Reserviert

19

—

—

Ja

—

Reserviert

20

—

—

Ja

—

Lüftereinschübe

Obere

Oben

—

—

Ja

—

Niedrig

Unten

—

Ja

—

—

In dieser Tabelle sind die maximalen Leistungsanforderungen für verschiedene Chassis-Komponenten zusammengefasst.

Karten

Maximale Leistung

FSC

150 Watt

SSC

10 Watt

MIO oder UMIO

650 Watt

DPC oder UDPC

630 Watt

DPC2 oder UDPC2

760 Watt

Lüftereinschub

Vorderseite

60 Watt pro Chassis (2 pro Chassis)

Rückseite

940 Watt pro Chassis (2 pro Chassis)

Hinweis: Es gibt 4 Lüftereinschübe: Lüftereinschub auf der unteren Rückseite, Lüftereinschub auf der obersten Rückseite, Lüftereinschub auf der unteren Vorderseite, Lüftereinschub auf der oberen Vorderseite.

Auf der Grundlage der obigen Tabellenliste können wir die Berechnung vornehmen, um zu bestimmen, in welchen Steckplatz die nächste Karte eingesetzt werden soll.

In einer ASR5500-Bereitstellung, in der die Karten gemäß den offiziellen Empfehlungen angeordnet sind, wird die Stromzufuhr auf jeder Ebene wie folgt berechnet (vorausgesetzt, die UDPC-Karten werden verwendet):

Ebene 1: UDPC8+ UDPC9 = 1260 W

Ebene 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Unterer Lüftereinschub + Unterer Lüftereinschub Vorderseite =1970 W

Ebene 3: MIO6+FSC14+FSC15+Oberer Lüftereinschub Rückseite + Oberer Lüftereinschub: 1950 W

Ebene 4: UDPC12+ UDPC3 = 1260 W

Es ist deutlich erkennbar, dass die Stromlast der Ebenen 1 und 4 geringer ist. Daher ist es sinnvoll, neue UDPC-Karten in einen freien Steckplatz einzusetzen, der an Ebene 1 oder Ebene 2 angeschlossen ist, d. h. Steckplatz 10 oder 1.

In diesem Fall wird die Leistungsverteilung fast gleich sein wie alle Ebenen

Ebene 1: UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1890W

Ebene 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Unterer Lüftereinschub + Unterer Lüftereinschub Vorderseite =1970 W

Ebene 3: MIO6+FSC14+FSC15+Oberer Lüftereinschub Rückseite + Oberer Lüftereinschub: 1950 W

Ebene 4:UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1890 W

Die gleichen Berechnungen gelten für andere Karten (FSC).