Identifiziertes Datum

19. Januar 2016

Auflösungsdatum

5. Juni 2017

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG

2,0,x

2,3 0,130

Beschreibung des Problems

Wenn sowohl Cisco Discovery Protocol (CDP) als auch Link Layer Discovery Protocol (LLDP) auf einem Switch-Port aktiviert sind und Sie einen dieser Ports deaktivieren, schlägt die Aushandlung des verbleibenden Protokolls über Power over Ethernet (PoE) möglicherweise fehl.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.0.130 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.