Inhalt

Einleitung

CLI-Benutzer

Ab CyberVision Version 4.1

Für frühere Versionen als 4.1

Bekanntes Problem

GUI-Benutzer

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Zurücksetzen von Kennwörtern für CLI- und GUI-Benutzerkonten für CyberVision Center beschrieben.

CLI-Benutzer

Für CyberVision ab Version 4.1

Hinweis: cv-admin ist der Standard-CLI-Benutzer.

1. Drücken Sie während des Startvorgangs von Center die Tabulatortaste. Dies unterbricht den normalen Bootvorgang (stellen Sie sicher, dass die Tabulatortaste ganz am Anfang gedrückt wird, wenn diese Zeilen angezeigt werden; selbst eine Sekunde Verzögerung bootet die Mitte normal).

2. Geben Sie SBS-factory als Boot ein. Dadurch wird der Rettungsmodus des Zentrums gestartet.

3. Verwenden Sie den Standard-Rettungsmodus mit dem Anmeldebenutzer als root und dem Kennwort als sentryo69! .

4. Führen Sie diese Befehle aus, um einen neuen Passwort-Hash zu generieren:

root@rescue#echo -n “cv-admin:” > /data/etc/sbs/user-passwd.hash

root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash

You are prompted to modify the password at this step

5. Jetzt, starten Sie mit dem Befehl #reboot.

6. Melden Sie sich nach dem Hochfahren des Centers mit dem cv-admin Benutzer und dem neuen temporären Kennwort (aus Schritt 4) an.

7. Um das temporäre Kennwort zu ändern, führen Sie den #sbs-passwd Befehl aus.

Für frühere Versionen als 4.1

Hinweis: Der Root ist der Standard-CLI-Benutzer.

1. Drücken Sie während des Startvorgangs von Center die Tabulatortaste. Dies unterbricht den normalen Bootvorgang (stellen Sie sicher, dass die Tabulatortaste ganz am Anfang gedrückt wird, wenn diese Zeilen angezeigt werden; selbst eine Sekunde Verzögerung bootet die Mitte normal).

2. Geben Sie SBS-factory als Boot ein. Dadurch wird der Rettungsmodus des Zentrums gestartet.

3. Verwenden Sie den Standard-Rettungsmodus mit dem Anmeldebenutzer als root und dem Kennwort als sentryo69!.

4. Löschen Sie die Kennwortdatei, und starten Sie den Computer mithilfe der folgenden Befehle neu:

root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash

root@rescue#reboot

5. Melden Sie sich nach dem Start des Centers mit dem Root-Benutzer und dem Standardkennwort sentryo69! an.

6. Um das Standardkennwort zu ändern, führen Sie den #sbs-passwd Befehl aus.

Bekanntes Problem

Gelegentlich wird die Anmeldung des Benutzers mit dem zuvor erwähnten Standard-/temporären Kennwort blockiert. Dies kann daran liegen, dass eine Reihe kennwortbezogener Sperrdateien intakt sind.

Führen Sie in einem solchen Szenario diese Problemumgehung aus:

Starten Sie das Center im Rettungsmodus (fahren Sie mit den zuvor besprochenen Schritten 1-3 fort), löschen Sie diese Dateien, und starten Sie das Center neu:

root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock

root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock

root@rescue#reboot

Sie müssen sich nun mit dem cv-admin (default user) und dem neu definierten Passwort verbinden können.

GUI-Benutzer

Falls das Admin-Webkonto gesperrt oder vergessen wird:

Führen Sie die folgenden Befehle in der mittleren Kommandozeile aus, die alle GUI-Konten löscht:

root@Center-4:~# sbs-db reset-users

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

root@Center-4:~#

Starten Sie in einer neuen Browsersitzung die CyberVision-Benutzeroberfläche. Der Benutzer wird mit diesem Bildschirm angezeigt, und der Assistent fordert den Benutzer auf, einen neuen Administrator-Benutzer zu erstellen:

Hinweis: Wenn der sbs-db reset-users Befehl ausgeführt wird, werden alle über die GUI erstellten Benutzer entfernt.