Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren Sie die Änderung von Status-Traps in Switches, die die CISCO-STACK-MIB unterstützen.

Konfigurieren Sie die Änderung von Status-Traps in Switches mit Unterstützung von CISCO-C2900-MIB.

Zugehörige Informationen

Einführung

Bei einigen Cisco Switches ist zusätzlich zum lokalen Netzteil eine redundante Stromversorgung (RPS) möglich. Dieses Dokument enthält Informationen zur Überwachung des RPS-Status in diesen Switches mithilfe von SNMP.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Hardware- und Softwareversionen:

- Software-Images, die CISCO-STACK-MIB unterstützen - Unterstützt in allen Catalyst OS-Versionen und IOS-Images.

- Software-Images zur Unterstützung von CISCO-C2900-MIB - Unterstützt in allen Software-Images für Switches der Cat2900XL- und Cat3500XL-Produktfamilie und IOS-Images.

- RPS 300

- RPS 600

Hinweis: Der Inhalt dieses Dokuments gilt nur für Switches und nicht für Router-Modelle.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Derzeit werden von RPS-Geräten keine Traps oder Syslog-Meldungen gesendet, um über eine Statusänderung zu informieren. Dieser Status kann jedoch nachverfolgt werden, indem eines der folgenden MIB-Objekte vom Switch, an den das RPS angeschlossen ist, gelesen wird:

- Für Switches, die CISCO-STACK-MIB unterstützen, ist das Objekt ChassisPs2Status (1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7).

chassisPs2Status OBJECT-TYPE

SYNTAX        INTEGER {

other(1),       -- none of the following

ok(2),          -- status ok

minorFault(3),  -- minor problem

majorFault(4)   -- major problem

}

MAX-ACCESS    read-only

STATUS        current

DESCRIPTION   "Status of power supply number 2. If the status is

not ok, the value of chassisPs2TestResult gives

more detailed information about the power supply's

failure condition(s)."

::= { chassisGrp 7 }

- Für Switches, die die CISCO-2900-MIB unterstützen, ist das Objekt c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo (1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9).

c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo OBJECT-TYPE

SYNTAX  INTEGER {

absent(1),

connectedFunctional(2),

connectedNotFunctional(3),

functionalPrimaryFailed(4)

}

MAX-ACCESS  read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"The switch allows a redundant power supply in addition

to its local power supply. Only one power source can be

supplying power to a unit.

absent(1) :the redundant power supply is not connected

to the switch.

connectedFunctional(2) : the redundant power supply is

connected to the switch and operational.

connectedNotFunctional(3): the redundant power supply

is connected to the switch, but cannot supply

power to the system.

functionalPrimaryFailed(4): the redundant power supply

is installed, powered on, and operational,

but a failure exists in the local power

supply system."

::= { c2900SysInfo 9 }

Mithilfe der RMON-Alarme und Ereignisgruppen können Sie den Switch so konfigurieren, dass er einen Alarm im SNMP-Trap-Format an die angegebene Verwaltungsstation sendet.

Konfigurieren Sie die Änderung von Status-Traps in Switches, die die CISCO-STACK-MIB unterstützen.

Sie sollten diese Befehle in einem Switch konfigurieren, der die CISCO-STACK-MIB unterstützt, um ein RMON-Ereignis abzurufen, das als SNMP-Trap an die NMS-Station weitergeleitet wird, wenn sich der Status des RPS von ok(2) in majorFault(4) ändert:

rmon event 65 trap public description "RPS is not ready" owner yourname

rmon event 66 trap public description "RPS is ready" owner yourname

rmon alarm 222 1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7.0 10

absolute rising-threshold 4 65 falling-threshold 2 66 owner yourname

Konfigurieren Sie die Änderung von Status-Traps in Switches mit Unterstützung von CISCO-C2900-MIB.

Sie sollten diese Befehle in einem Switch konfigurieren, der die CISCO-C2900-MIB unterstützt, um ein RMON-Ereignis abzurufen, das als Trap an die NMS-Station weitergeleitet wird, wenn sich der Status des RPS von connectedFunctional(2) zu absent(1) ändert:

rmon event 67 trap public description "RPS not ready" owner yourname

rmon event 68 trap public description "RPS ready" owner yourname

rmon alarm 444 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9.0 5

absolute rising-threshold 2 68 falling-threshold 1 67 owner yourname

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von RMON-Alarm- und Ereigniseinstellungen über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

- Technischer Support - Cisco Systems