Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Vorgehensweise

Übersicht über die OIDs in CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

Übersicht über die OIDs in ENTITY-MIB

Ausgabe des Befehls show environment temperature Through the CLI

Fehlerbehebung

Switch sendet ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr=module[no]

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird der Vorgang zum Abrufen der Temperaturwerte für den Cisco Catalyst 6500/6000 erläutert. Der CLI-Befehl show environment temperature (Simple Network Management Protocol (SNMP) verwendet diese Werte.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst Switches der Serien 6500 und 6000:

- Catalyst OS (CatOS) - Unterstützung von CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB ab der ersten Softwareversion des Supervisor Engine-Moduls

Weitere Informationen finden Sie in der Support-Liste für Catalyst 6000 und 7600 Catalyst OS MIB.

- auf denen Cisco IOS® Software ausgeführt wird - Unterstützung von CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB ab Version 12.1(8a)EX der Cisco IOS-Software.

Informationen zur Überprüfung finden Sie in der Cisco IOS MIB-Supportliste für Catalyst 6000 und 7600.

Hinweis: Sensoren von Gerät 1 und Gerät 2 unterstützen ab Version 12.1(14)E der Cisco IOS Software. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt CLI dieses Dokuments Ausgabe des Befehls show environment temperature Through.

- CatOS Version 5.5.7

- SNMPWalk von HP OpenView Network Node Manager, installiert auf Sun Solaris 2.7

Zu diesem Zweck können Sie auch SNMP Utilities von Net-SNMP verwenden.

Hinweis: In diesem Dokument werden folgende MIBs verwendet:

- CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

- ENTITY-MIB-V1SMI

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie die Objekt-ID (OID) entSensorValue (1.3.6.1.4.1.9.9.1.1.1.1.1.4), um die Temperaturwerte abzurufen.

Diese OID stammt von der CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB. Alle anderen OIDs, die sich auf diese MIB beziehen, finden Sie im Abschnitt Übersicht über die OIDs in CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB dieses Dokuments. Die MIB bietet folgende Beschreibung:

entSensorValue OBJECT-TYPE

SYNTAX SensorValue

--    Rsyntax INTEGER(-1000000000..1000000000)

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"This variable reports the most recent measurement seen

by the sensor.

To correctly display or interpret this variable's value,

you must also know entSensorType, entSensorScale, and

entSensorPrecision.

However, you can compare entSensorValue with the threshold

values given in entSensorThresholdTable without any semantic

knowledge."

::= { entSensorValueEntry 4 }

Abfragen des Geräts für entSensorValue (1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4). In diesem Beispiel ist der Geräte-Hostname zatar:

#snmpwalk -c public zatar 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4

9.9.91.1.1.1.1.4.15 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.16 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.17 : INTEGER: 2

9.9.91.1.1.1.1.4.18 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.19 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.20 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.21 : INTEGER: 21

9.9.91.1.1.1.1.4.22 : INTEGER: 1

9.9.91.1.1.1.1.4.23 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.1001 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.1002 : INTEGER: 28

9.9.91.1.1.1.1.4.1003 : INTEGER: 22

9.9.91.1.1.1.1.4.1004 : INTEGER: 28

9.9.91.1.1.1.1.4.1007 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.1008 : INTEGER: 23

9.9.91.1.1.1.1.4.1009 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.1010 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.2001 : INTEGER: 16

9.9.91.1.1.1.1.4.2002 : INTEGER: 25

9.9.91.1.1.1.1.4.2003 : INTEGER: 26

9.9.91.1.1.1.1.4.2004 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.3001 : INTEGER: 17

9.9.91.1.1.1.1.4.3002 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.3003 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.3004 : INTEGER: 24

9.9.91.1.1.1.1.4.4001 : INTEGER: 25

9.9.91.1.1.1.1.4.4002 : INTEGER: 29

9.9.91.1.1.1.1.4.4003 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.4004 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.5001 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.5002 : INTEGER: 20

9.9.91.1.1.1.1.4.5003 : INTEGER: 0

9.9.91.1.1.1.1.4.5004 : INTEGER: 0

#

2. Bestimmen Sie, wie alle Temperaturwerte mit dem richtigen Modul im Catalyst verbunden werden.

Welches ist beispielsweise der Index 9.9.91.1.1.1.1.4.1001: INTEGER: 19 stehen? Um das herauszufinden, musst du eine Ebene in den Baum hinaufgehen. eine Ebene von 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4 zurück auf 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.1 einspringen; die 4 am Ende ablegen. Damit gelangen Sie zum entSensorValueEntry (1.3.6.1.4.1.9.9.1.1.1.1.1). Die MIB bietet folgende Beschreibung:

entSensorValueEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX EntSensorValueEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"An entSensorValueTable entry describes the

present reading of a sensor, the measurement units

and scale, and sensor operational status."

INDEX { entPhysicalIndex }

::= { entSensorValueTable 1 }

Die Beschreibung zeigt, dass diese OID Indizes verwendet, wie Sie in den Beispielen snmpwalk 1001, 1002 usw. sehen. Die entSensorValueEntry-Beschreibung zeigt eine andere OID, entPhysicalIndex, die eine andere MIB, die ENTITY-MIB, bereitstellt.

IMPORTS

Integer32

FROM SNMPv2-SMI-v1

OBJECT-TYPE

FROM RFC-1212

TRAP-TYPE

FROM RFC-1215

TimeStamp, TruthValue

FROM SNMPv2-TC-v1

entPhysicalIndex

FROM ENTITY-MIB

ciscoMgmt

Der entPhysicalIndex stammt von der ENTITY-MIB. Die ENTITY-MIB stellt die folgende Beschreibung von entPhysicalIndex bereit:

entPhysicalEntry ::= SEQUENCE {

entPhysicalIndex PhysicalIndex,

entPhysicalDescr SnmpAdminString,

entPhysicalVendorType AutonomousType,

entPhysicalContainedIn INTEGER,

entPhysicalClass PhysicalClass,

entPhysicalParentRelPos INTEGER,

entPhysicalName SnmpAdminString,

entPhysicalHardwareRev SnmpAdminString,

entPhysicalFirmwareRev SnmpAdminString,

entPhysicalSoftwareRev SnmpAdminString,

entPhysicalSerialNum SnmpAdminString,

entPhysicalMfgName SnmpAdminString,

entPhysicalModelName SnmpAdminString,

entPhysicalAlias SnmpAdminString,

entPhysicalAssetID SnmpAdminString,

entPhysicalIsFRU TruthValue

}

entPhysicalIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX PhysicalIndex

--    Rsyntax INTEGER(1..2147483647)

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The index for this entry."

::= { entPhysicalEntry 1 }

Aus dieser Beschreibung können Sie wieder einen Schritt zurück in die Struktur gehen und daraus schließen, dass der entPhysicalIndex aus dem entPhysicalEntry stammt.

3. Abfrage für den entPhysicalIndex (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1) und dann den entPhysicalDescr (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2).

Dieser Befehl enthält die Beschreibung von 1001, 1002, 1003, 1004 usw.:

#snmpwalk -c public zatar 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2

47.1.1.1.1.2.1 : OCTET STRING- (ascii): Cisco Systems WS-C6506 6 slot switch

47.1.1.1.1.2.2 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.3 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.4 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.5 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.6 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.7 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch chassis slot

47.1.1.1.1.2.8 : OCTET STRING- (ascii): WS-C6506 6 slot switch backplane

47.1.1.1.1.2.9 : OCTET STRING- (ascii): Container of power supply group

47.1.1.1.1.2.10 : OCTET STRING- (ascii):        Container of power supply

47.1.1.1.1.2.11 : OCTET STRING- (ascii):        power supply

47.1.1.1.1.2.12 : OCTET STRING- (ascii):        Container of power supply

47.1.1.1.1.2.14 : OCTET STRING- (ascii):        Container of Fan

47.1.1.1.1.2.15 : OCTET STRING- (ascii):        Fan

47.1.1.1.1.2.16 : OCTET STRING- (ascii):        Clock

47.1.1.1.1.2.17 : OCTET STRING- (ascii):        Clock

47.1.1.1.1.2.18 : OCTET STRING- (ascii):        VTT

47.1.1.1.1.2.19 : OCTET STRING- (ascii):        VTT Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.20 : OCTET STRING- (ascii):        VTT

47.1.1.1.1.2.21 : OCTET STRING- (ascii):        VTT Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.22 : OCTET STRING- (ascii):        VTT

47.1.1.1.1.2.23 : OCTET STRING- (ascii):        VTT Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6K-SUP1A-2GE 1000BaseX

Supervisor Rev. 3.1

47.1.1.1.1.2.1001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1005 : OCTET STRING- (ascii):      L3 Switching Engine Container

47.1.1.1.1.2.1006 : OCTET STRING- (ascii):      L3 Switching Engine

47.1.1.1.1.2.1007 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1008 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1009 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE device1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1010 : OCTET STRING- (ascii):      L3 SE device2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1011 : OCTET STRING- (ascii):      CPU of supervisor

47.1.1.1.1.2.1012 : OCTET STRING- (ascii):      Ethernet Gigabit port interface

47.1.1.1.1.2.1013 : OCTET STRING- (ascii):      Ethernet Gigabit port interface

47.1.1.1.1.2.1014 : OCTET STRING- (ascii):      Container of Router Switch

Feature Card

47.1.1.1.1.2.2000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6182-2PA FlexWAN Module Rev.

1.3

47.1.1.1.1.2.2001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.2002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.2003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.2004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6248-RJ-45 10/100BaseTX

Ethernet Rev. 1.1

47.1.1.1.1.2.3001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.3005 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3006 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3007 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3008 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3009 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3010 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3011 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3012 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3013 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3014 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3015 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3016 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3017 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3018 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3019 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3020 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3021 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3022 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3023 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3024 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3025 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3026 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3027 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3028 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3029 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3030 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3031 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3032 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3033 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3034 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3035 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3036 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3037 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3038 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3039 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3040 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3041 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3042 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3043 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3044 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3045 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3046 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3047 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3048 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3049 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3050 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3051 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.3052 : OCTET STRING- (ascii):      10/100BaseTX

47.1.1.1.1.2.4000 : OCTET STRING- (ascii):      Router Switch feature Card

47.1.1.1.1.2.4001 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4002 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4003 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC device1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4004 : OCTET STRING- (ascii):      RSFC device2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.4005 : OCTET STRING- (ascii):      Route Switch

47.1.1.1.1.2.5000 : OCTET STRING- (ascii):      WS-X6380-NAM Network Analysis

Module Rev. 1.1

47.1.1.1.1.2.5001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.5005 : OCTET STRING- (ascii):      Net Analysis

47.1.1.1.1.2.5006 : OCTET STRING- (ascii):      Net Analysis

#

Nun haben Sie die Indizes mit der Beschreibung verknüpft und die Indizes mit den Temperaturwerten verknüpft.

4. Verbinden Sie die Temperaturwerte mit der Beschreibung.

Extrahieren Sie diese Informationen aus Schritt 3:

47.1.1.1.1.2.1001 : OCTET STRING- (ascii):      Module Intake Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1002 : OCTET STRING- (ascii):      Module Exhaust Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1003 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 1 Temp Sensor

47.1.1.1.1.2.1004 : OCTET STRING- (ascii):      Module  Device 2 Temp Sensor

Extrahieren Sie diese Informationen aus Schritt 1:

9.9.91.1.1.1.1.4.1001 : INTEGER: 19

9.9.91.1.1.1.1.4.1002 : INTEGER: 28

9.9.91.1.1.1.1.4.1003 : INTEGER: 22

9.9.91.1.1.1.1.4.1004 : INTEGER: 28

Das Ergebnis bietet Ihnen:

- Temperatursensor für Einlass des Moduls = 19C

- Temperatursensor für Modulauslass = 28 °C

- Temp-Sensor Modul 1 = 22 C

- Temp-Sensor für Modulgerät 2 = 28C

Übersicht über die OIDs in CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

"org"                                   "1.3"

"dod"                                   "1.3.6"

"internet"                              "1.3.6.1"

"directory"                             "1.3.6.1.1"

"mgmt"                                  "1.3.6.1.2"

"experimental"                          "1.3.6.1.3"

"private"                               "1.3.6.1.4"

"enterprises"                           "1.3.6.1.4.1"

"cisco"                                 "1.3.6.1.4.1.9"

"ciscoMgmt"                             "1.3.6.1.4.1.9.9"

"entitySensorMIB"                       "1.3.6.1.4.1.9.9.91"

"entitySensorMIBObjects"                "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1"

"entitySensorMIBNotificationPrefix"     "1.3.6.1.4.1.9.9.91.2"

"entitySensorMIBConformance"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3"

"entSensorValues"                       "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1"

"entSensorThresholds"                   "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2"

"entSensorValueTable"                   "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1"

"entSensorValueEntry"                   "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1"

"entSensorType"                         "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.1"

"entSensorScale"                        "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.2"

"entSensorPrecision"                    "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.3"

"entSensorValue"                        "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4"

"entSensorStatus"                       "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.5"

"entSensorValueTimeStamp"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.6"

"entSensorValueUpdateRate"              "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.7"

"entSensorThresholdTable"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1"

"entSensorThresholdEntry"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1"

"entSensorThresholdIndex"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.1"

"entSensorThresholdSeverity"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.2"

"entSensorThresholdRelation"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.3"

"entSensorThresholdValue"               "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.4"

"entSensorThresholdEvaluation"          "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.5"

"entSensorThresholdNotificationEnable"  "1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.6"

"entitySensorMIBNotifications"          "1.3.6.1.4.1.9.9.91.2"

"entitySensorMIBCompliances"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.1"

"entitySensorMIBGroups"                 "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.2"

"entitySensorMIBComplianceV01"          "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.1.1"

"entitySensorValueGroup"                "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.2.1"

"entitySensorThresholdGroup"            "1.3.6.1.4.1.9.9.91.3.2.2"

Übersicht über die OIDs in ENTITY-MIB

"org"                                   "1.3"

"dod"                                   "1.3.6"

"internet"                              "1.3.6.1"

"directory"                             "1.3.6.1.1"

"mgmt"                                  "1.3.6.1.2"

"experimental"                          "1.3.6.1.4.1"

"private"                               "1.3.6.1.4"

"enterprises"                           "1.3.6.1.4.1"

"mib-2"                                 "1.3.6.1.2.1"

"entityMIB"                             "1.3.6.1.2.1.47"

"entityMIBObjects"                      "1.3.6.1.2.1.47.1"

"entityMIBTraps"                        "1.3.6.1.2.1.47.2"

"entityConformance"                     "1.3.6.1.2.1.47.3"

"entityPhysical"                        "1.3.6.1.2.1.47.1.1"

"entityLogical"                         "1.3.6.1.2.1.47.1.2"

"entityMapping"                         "1.3.6.1.2.1.47.1.3"

"entityGeneral"                         "1.3.6.1.2.1.47.1.4"

"entPhysicalTable"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1"

"entPhysicalEntry"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1"

"entPhysicalIndex"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1"

"entPhysicalDescr"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2"

"entPhysicalVendorType"                 "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3"

"entPhysicalContainedIn"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4"

"entPhysicalClass"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5"

"entPhysicalParentRelPos"               "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6"

"entPhysicalName"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7"

"entPhysicalHardwareRev"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8"

"entPhysicalFirmwareRev"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9"

"entPhysicalSoftwareRev"                "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10"

"entPhysicalSerialNum"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11"

"entPhysicalMfgName"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12"

"entPhysicalModelName"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13"

"entPhysicalAlias"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14"

"entPhysicalAssetID"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15"

"entPhysicalIsFRU"                      "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16"

"entLogicalTable"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1"

"entLogicalEntry"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1"

"entLogicalIndex"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.1"

"entLogicalDescr"                       "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2"

"entLogicalType"                        "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3"

"entLogicalCommunity"                   "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4"

"entLogicalTAddress"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5"

"entLogicalTDomain"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6"

"entLogicalContextEngineID"             "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7"

"entLogicalContextName"                 "1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.8"

"entLPMappingTable"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.3.1"

"entAliasMappingTable"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2"

"entPhysicalContainsTable"              "1.3.6.1.2.1.47.1.3.3"

"entLPMappingEntry"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1"

"entLPPhysicalIndex"                    "1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1.1"

"entAliasMappingEntry"                  "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1"

"entAliasLogicalIndexOrZero"            "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.1"

"entAliasMappingIdentifier"             "1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2"

"entPhysicalContainsEntry"              "1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1"

"entPhysicalChildIndex"                 "1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1"

"entLastChangeTime"                     "1.3.6.1.2.1.47.1.4.1"

"entityMIBTrapPrefix"                   "1.3.6.1.2.1.47.2"

"entityCompliances"                     "1.3.6.1.2.1.47.3.1"

"entityGroups"                          "1.3.6.1.2.1.47.3.2"

"entityCompliance"                      "1.3.6.1.2.1.47.3.1.1"

"entity2Compliance"                     "1.3.6.1.2.1.47.3.1.2"

"entityPhysicalGroup"                   "1.3.6.1.2.1.47.3.2.1"

"entityLogicalGroup"                    "1.3.6.1.2.1.47.3.2.2"

"entityMappingGroup"                    "1.3.6.1.2.1.47.3.2.3"

"entityGeneralGroup"                    "1.3.6.1.2.1.47.3.2.4"

"entityPhysical2Group"                  "1.3.6.1.2.1.47.3.2.6"

"entityLogical2Group"                   "1.3.6.1.2.1.47.3.2.7"

"entityNotificationsGroup"              "1.3.6.1.2.1.47.3.2.5"

Ausgabe des Befehls show environment temperature Through the CLI

Hinweis: Sie müssen sich im Aktivierungsmodus befinden, um den Befehl show environment temperature (show) auszuführen.

zatar> (enable)#show environment temperature

Intake        Exhaust       Device 1     Device 2

Slot             Temperature   Temperature   Temperature   Temperature

---------------  ------------  ------------  ------------  ------------

1                19C(50C,65C)  28C(60C,75C)  21C           27C

2                20C(50C,65C)  20C(60C,75C)  N/A           N/A

3                16C(50C,65C)  25C(60C,75C)  26C(70C,85C)  N/A

4                17C(50C,65C)  20C(60C,75C)  19C           24C

1  (Switch-Eng)  19C(50C,65C)  23C(60C,75C)  N/A           N/A

1  (MSFC)        24C(50C,65C)  29C(60C,75C)  N/A           N/A

Chassis Modules

------------------

VTT1: 20C(85C,100C)

VTT2: 21C(85C,100C)

VTT3: 19C(85C,100C)

zatar> (enable)

Fehlerbehebung

Switch sendet ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr=module[no]

Der Switch sendet die SNMP-Meldung ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr=Module [no], um anzuzeigen, dass die an einem bestimmten Prüfpunkt gemessene Temperatur außerhalb des normalen Bereichs für den Prüfpunkt liegt. Der Bereich kann sich in einer der folgenden Phasen befinden:

- Warnung

- Kritisch

- Herunterfahren

Die aktuelle Statusbereichsoption im SNMP-Benachrichtigungstrap gibt an, in welchem dieser drei Temperaturbereiche das Modul liegt. Die Option Prüfdauer im SNMP-Benachrichtigungstrap gibt die Zeitdauer an, für die die Switchtemperatur über dem normalen Bereich liegt.

Wenn sich der aktuelle Temperaturstatus am Prüfpunkt des Moduls im heruntergefahrenen Zustand befindet, fährt der Switch automatisch das Modul herunter. Die ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr = module[no]-Nachrichten sind Informationsmeldungen.

Um unerwartete Probleme zu vermeiden, wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Temperatur um den Switch den in den Modulspezifikationen angegebenen Betriebsstandards entspricht. Um diese Temperaturbestimmung vorzunehmen, lesen Sie den Abschnitt Ausgabe des Befehls show environment temperature Through (CLI) dieses Dokuments. Stellen Sie außerdem sicher, dass die internen Lüfter im Switch normal funktionieren.

Zugehörige Informationen

- IP Application Services Design TechNotes

- Umgebungsüberwachung Verwalten des Switches

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems