المحتويات

المقدمة

المشكلة: تحديد فتحة بطاقة ترقية السعة ASR5500 Capacity Upgrade Card.

الحل

جدول المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحديد المنفذ الذي سيتم إدراج البطاقة الجديدة فيه على ASR5500.

ملاحظة: هذه هي أفضل الممارسات فقط وسيعمل الجهاز، حتى إذا لم يتم متابعتها.

المشكلة: تحديد فتحة بطاقة ترقية السعة ASR5500 Capacity Upgrade Card.

في حالة ترقية سعة ASR5500 عن طريق إضافة بطاقة جديدة، فإن تحديد الفتحة الدقيقة التي يجب إدراج البطاقة فيها ليس أمرا بسيطا كما يبدو.

الحل

في الوثائق الرسمية، في دليل تثبيت ASR5500، يتم تزويد اللوحة بقائمة تحتوي على تكليفات فتحة بطاقة موصى بها (راجع الوثائق الرسمية للحصول على جدول حديث)

فتحة

تسلسل البطاقة

المتطلبات

الجزء الخلفي من الهيكل

1

DPC-5 أو UDPC-5

متوفرة

2

DPC-3 أو UDPC-3

مطلوب لكافة الأنظمة

3

DPC-1 أو UDPC-1

مطلوب لكافة الأنظمة

4

DPC-7 أو UDPC-7

متوفرة

5

MIO-1 أو UMIO-1

مطلوب لكافة الأنظمة

6

MIO-2 أو UMIO-2

مطلوب لكافة الأنظمة

7

DPC-8 أو UDPC-8

متوفرة

8

DPC-2 أو UDPC-2

مطلوب لكافة الأنظمة

9

DPC-4 أو UDPC-4

مطلوب لكافة الأنظمة

10

DPC-6 أو UDPC-6

متوفرة

أمام الهيكل

11

SSC-2

مطلوب لكافة الأنظمة

12

SSC-1

مطلوب لكافة الأنظمة

13

إف سي-6

متوفرة

14

إف سي-4

مطلوب لكافة الأنظمة

15

إف سي-2

مطلوب لكافة الأنظمة

16

إف سي-3

مطلوب لكافة الأنظمة

17

إف سي-1

مطلوب لكافة الأنظمة

18

إف سي-5

متوفرة

19

محتفظي

20

محتفظي

تعتمد هذه المهام على مستويات الطاقة المتعددة التي توفر الطاقة لفتحات البطاقات.

عند إختيار فتحة لإدراج بطاقة جديدة، يوصى باتباع نفس المبدأ، لضمان توزيع الطاقة بالتساوي بين جميع مستويات الطاقة.

وهناك 4 مستويات طاقة توفر الطاقة لمختلف مكونات هيكل ASR5500. يلخص الجدول التالي الاتصالات بين مستويات الطاقة وفتحات البطاقة.

نوع البطاقة

فتحة

المستوى 1

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

البطاقات الخلفية

DPC أو UDPC أو DPC2

1

—

—

—

نعم

DPC أو UDPC أو DPC2 أو UDPC2

2

—

—

—

نعم

DPC أو UDPC أو DPC2 أو UDPC2

3

—

—

—

نعم

DPC أو UDPC أو DPC2 أو UDPC2

4

—

نعم

—

—

MIO أو UMIO

5

—

نعم

—

—

MIO أو UMIO

6

—

—

نعم

—

DPC أو UDPC أو DPC2 أو UDPC2

7

—

—

نعم

—

DPC أو UDPC أو DPC2 أو UDPC2

8

نعم

—

—

—

DPC أو UDPC أو DPC2 أو UDPC2

9

نعم

—

—

—

DPC أو UDPC أو DPC2 أو UDPC2

10

نعم

—

—

—

البطاقات الأمامية

SSC

11

—

نعم

—

—

SSC

12

—

نعم

—

—

إف سي

13

نعم

—

—

—

إف سي

14

—

—

نعم

—

إف سي

15

—

—

نعم

—

إف سي

16

—

نعم

—

—

إف سي

17

—

نعم

—

—

إف سي

18

—

—

—

نعم

محتفظي

19

—

—

نعم

—

محتفظي

20

—

—

نعم

—

أدراج المراوح

أعلى

أعلى

—

—

نعم

—

أدنى

القاع

—

نعم

—

—

يلخص هذا الجدول الحد الأقصى لمتطلبات الطاقة لمختلف مكونات الهيكل

البطاقات

الحد الأقصى للطاقة

إف سي

150 وات

SSC

10 وات

MIO أو UMIO

650 وات

DPC أو UDPC

630 وات

DPC2 أو UDPC2

760 وات

وحدة درج المروحة

أمامي

60 وات لكل هيكل (2 لكل هيكل)

مؤخرة

940 وات لكل هيكل (2 لكل هيكل)

ملاحظة: توجد 4 وحدات لدرج المروحة: درج المروحة الخلفي السفلي، درج المروحة الخلفي العلوي، درج المروحة الأمامي السفلي، درج المروحة الأمامي العلوي.

استنادا إلى قائمة الجداول الواردة أعلاه، يمكننا إجراء العمليات الحسابية لتحديد المنفذ الذي سيتم إدراج البطاقة التالية فيه.

في عملية نشر ASR5500 حيث يتم ترتيب البطاقات وفقا للتوصيات الرسمية، يكون حمل الطاقة على كل مستوى طاقة كما يلي (بافتراض إستخدام بطاقات UDPC):

المستوى 1: UDPC8+ UDPC9 = 1260w

مستوى 2:MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ درج المروحة الأدنى الخلفي+ درج المروحة الأدنى الأمامي =1970 وات

المستوى 3: MIO6+FSC14+FSC15+Upper Fan Tray Back + واجهة درج المروحة العليا = 1950 وات

المستوى 4:UDPC12+ UDPC3 = 1260 وات

من الواضح أن حمل الطاقة على المستويين 1 و 4 أقل، لذا فمن المنطقي إدراج بطاقات UDPC جديدة في واحدة من الفتحات الحرة المتصلة بالمستوى 1 أو المستوى 2، أي الفتحة 10 أو 1.

وفي هذه الحالة، سيكون توزيع الطاقة متساويا تقريبا على جميع المستويات

المستوى 1: UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1890w

مستوى 2:MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ درج المروحة الأدنى الخلفي+ درج المروحة الأدنى الأمامي =1970 وات

المستوى 3: MIO6+FSC14+FSC15+Upper Fan Tray Back + واجهة درج المروحة العليا = 1950 وات

المستوى 4:UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1890 وات

تنطبق نفس الحسابات على البطاقات الأخرى (FSC)