المحتويات

المقدمة

س.  ما هي درجات الحرارة المقبولة في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 3504؟

س.  كيف يمكنني التحقق من درجة حرارة وحدة التحكم؟

س.  لماذا لا تعمل المروحة؟ كيف يمكنني تغيير سرعة المروحة؟

س.  ما هي اعراض التسخين المفرط؟

س.  كيف نتجنب فرط الحرارة؟

س. لماذا هيكل وحدة التحكم ساخن للمس؟

س. متى يجب أن أفتح قضية مركز المساعدة الفنية؟ اية معلومات يجب تزويدها عند فتح قضية؟

المقدمة

وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC) طراز 3504 من Cisco عبارة عن وحدة تحكم بتصميم صغير الحجم لعمليات النشر المتوسطة. وقد تم إنشاؤه مع وضع بيئات المكاتب في الاعتبار، مما يعني أنه يبقى عموما هادئا وغير ملحوظ، مع الحفاظ على مروحته بعيدة قدر الإمكان على خلاف نماذج WLC الأخرى.

ستقدم هذه المقالة نظرة عامة على درجات الحرارة وسرعة التدفئة الزائدة وسرعات المروحة الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 3504 من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعا التي تحصل عليها Cisco TAC من العملاء. تم إجراء إختبار على 3504 WLC الذي يشغل 8.9 صورة و MacOS 10.14.

س.  ما هي درجات الحرارة المقبولة في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 3504؟

ج.  هناك 5 درجات حرارة مهمة ل 3504 wlc. يمكن العثور على قيمها الدنيا والقصوى ووصفها في قائمة تعريف الجدول:

درجة الحرارة

الحد الأدنى

الحد الأقصى

الوصف

درجة الحرارة الداخلية

-10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت)

80 درجة مئوية (176 درجة فهرنهايت)

درجة حرارة الرقاقة نفسها

درجة الحرارة الخارجية

-10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت)

71 درجة مئوية (160 درجة فهرنهايت)

درجة الحرارة داخل هيكل الجهاز

درجة حرارة منفذ mGig

-10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت)

+71 درجة مئوية (160 درجة فهرنهايت)

درجة حرارة منفذ mGig (المنفذ 5)

درجة حرارة التشغيل

0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت)

40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت)

درجة حرارة البيئة التي تعمل فيها لجنة الاتصال اللاسلكية. تذكر درجة الحرارة هذه في ورقة بيانات WLC. عدم الخلط بين الحرارة الداخلية. ولا يملك جهاز التحكم أية وسيلة لقياس هذا.

درجة الحرارة أثناء التخزين

-20 درجة مئوية (4 درجة فهرنهايت)

70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت)

درجة الحرارة التي يمكن فيها تخزين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) دون تشغيله.

درجة الحرارة التي لها أكبر تأثير على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية هي درجة الحرارة الداخلية لشريحة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). بشكل افتراضي، لن تعمل المروحة حتى تصل إلى حوالي 80 درجة مئوية. طالما يتم الاحتفاظ بدرجات الحرارة بين الحدود المذكورة في الجدول، فلا يجب أن يكون لدى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أي مشاكل. تعمل وحدات التحكم في الاختبار عند درجة حرارة تبلغ 75 درجة مئوية لعدة أشهر حيث يتم إيقاف تشغيل المراوح دون أية مشكلات.

إذا تجاوزت درجة حرارة المنفذ الداخلية أو الخارجية أو mGig الحدود، فقد تنخفض وظائف عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بشكل كبير. في ذلك الوقت، إذا كانت وحدة التحكم لا تزال قيد التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل سجل التنبيه/الملائمة الذي يحدد أن درجات الحرارة قد تجاوزت الحد.

س.  كيف يمكنني التحقق من درجة حرارة وحدة التحكم؟

ج.  هناك 3 طرق لفحص درجات حرارة WLC:

1. من واجهة الويب

2. من CLI

3. إستخدام استعلام SNMP

1. للتحقق من درجة حرارة منفذ mGig وداخلي لوحدة التحكم من واجهة الويب، انتقل إلى علامة التبويب "خيارات متقدمة"- شاشة:

2. للتحقق من درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة الخارجية ودرجة الحرارة لمنفذ mGig، قم بإنشاء جلسة عمل لوحدة التحكم/ssh/telnet لوحدة التحكم. سيزودك إخراج الأمر show sysinfo بدرجات حرارة وحدة التحكم:

(Cisco Controller) >show sysinfo

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 8.9.4.41

RTOS Version..................................... 8.9.4.41

Bootloader Version............................... 8.5.103.0

Emergency Image Version.......................... 8.5.103.0

OUI File Last Update Time........................ N/A

Build Type....................................... DATA + WPS

System Name...................................... Cisco-cc70.ed14.0e22

System Location..................................

System Contact...................................

System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.9.1.2427

Redundancy Mode.................................. Disabled

IP Address....................................... 10.48.39.235

IPv6 Address..................................... ::

Last Reset....................................... Soft reset due to RST_SOFT_RST write

System Up Time................................... 14 days 3 hrs 37 mins 39 secs

System Timezone Location.........................

System Stats Realtime Interval................... 5

System Stats Normal Interval..................... 180

Configured Country............................... Multiple Countries : BE,SG

Operating Environment............................ Commercial (10 to 35 C)

Internal Temp Alarm Limits....................... -10 to 80 C

Internal Temperature............................. +78 C

Mgig Temp Alarm Limits........................... -10 to 78 C

Mgig Temperature................................. +61 C

External Temp Alarm Limits....................... -10 to 71 C

External Temperature............................. +53 C

Fan Status....................................... OK

Fan Speed Mode................................... Disable

3. يمكن أيضا الحصول على درجة حرارة جهاز التحكم من خلال بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP). معرف الكائن (OID) لدرجة الحرارة الداخلية هو 1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13. سيكون لدى WLC الإصدار 2 من SNMP الذي يتم تمكينه بشكل افتراضي للمجتمع "الخاص". يمكن تشغيل ميزة Command Snmpwalk بطبيعتها من معظم برامج لينوكس ونظام التشغيل MacOS. سوف تستجيب وحدة التحكم بقيمة العدد الصحيح في درجة مئوية.

VAPEROVI:~ vaperovi$ snmpwalk -v2c -c private 10.48.39.235 1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13

SNMPv2-SMI::enterprises.14179.2.3.1.13.0 = INTEGER: 70

س.  لماذا لا تعمل المروحة؟ كيف يمكنني تغيير سرعة المروحة؟

ج.  وبشكل افتراضي، لا تعمل مروحة 3504 WLC إلا إذا وصلت درجة الحرارة الداخلية إلى 80 درجة مئوية. وبهذه الطريقة، تبقى وحدة التحكم هادئة ويمكن إستخدامها في بيئة المكتب. إذا لم تكن الضوضاء مشكلة وكانت درجات الحرارة الأقل هي الأولوية، يمكن تغيير سرعة المروحة من واجهة سطر الأوامر باستخدام مروحة نظام إختبار الأوامر <speed>. يوفر سرعتين، بالإضافة إلى الوضع الافتراضي ووضع إيقاف التشغيل:

(Cisco Controller) >test system fan ?

<State Number> Give state number: 0->Default 1->Full Speed 2->Low Speed 3->Disable

(Cisco Controller) >test system fan 1

Starting FAN Diagnostics.

Mode of fan set to :Full Speed

Status of fan read from cpld register: Full Speed

هام: اعتبارا من 8.8.110، يظل هذا الأمر مجرد أمر إختبار داخلي ويجب إعادة تطبيقه في كل مرة يتم فيها إعادة تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). هناك خطأ تحسين يهدف إلى توفير المزيد من التحكم في سرعة المروحة من خلال واجهة الويب لوحدة التحكم. يمكن أن نجدها هنا.

س.  ما هي اعراض التسخين المفرط؟

ج.  عندما تكون النتائج محمومة جدا، لا يمكن التنبؤ بها. لاحظ Cisco TAC وجود أمرين معيدين ينجم عن زيادة درجة الحرارة:

- شاشة LED على الجانب الأيمن من وحدة التحكم (اللوحة التي تحتوي على علامة الجرس) ستبدأ في الوميض بالألوان الكهرمانية

- يتعذر الوصول إلى وحدة التحكم بشكل عشوائي حتى يتم إعادة تمهيد تشغيلها، بينما لا يزال الوصول إلى وحدة التحكم يعمل

- تصل الرقاقة إلى حد الحماية الحرارية مما يؤدي إلى إعادة تحميلها

س.  كيف نتجنب فرط الحرارة؟

ج.  هناك طريقتان لتجنب فرط النشاط في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 3504:

- زيادة سرعة المروحة يدويا (كما هو موضح أعلاه)

- تركيب وحدة التحكم بشكل صحيح في الحامل/المكتب

- قم بتركيب مراوح إضافية تشير إلى مشتت حرارة WLC

تحتوي وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 3504 من Cisco على شبكة ثقب في الجانب العلوي وهو ما يعد أمرا بالغ الأهمية لتنظيم درجة الحرارة وتدفق الهواء. تجنب وضع أي شيء فوقها وتأكد من وجود 3 سم على الأقل بين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) والجهاز الذي فوقها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع مراوح خارجية تشير إلى مشتت الحرارة في الجزء الخلفي من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لزيادة تدفق الهواء.

س. لماذا هيكل وحدة التحكم ساخن للمس؟

ج.  يكون هيكل الجهاز ساخنا للمس أثناء التشغيل الطبيعي، خاصة مشتت الحرارة الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز. تجنبوا لمسه. وطالما بقيت درجات الحرارة بين الحدود، فلن يتأثر تشغيل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ومدة عمره.

س. متى يجب أن أفتح قضية مركز المساعدة الفنية؟ اية معلومات يجب تزويدها عند فتح قضية؟

ج.  يجب أن تكون حالة مركز المساعدة الفنية على النحو التالي:

- المروحة لا تعمل على الإطلاق

- يتم تسخين وحدة التحكم بشكل زائد أثناء التشغيل في درجات حرارة البيئة المقبولة مع مروحة تعمل بالسرعة الكاملة

- تنبيه درجة الحرارة ينطفئ على الرغم من أن درجات الحرارة القصوى للعنصر الجوي العالمي هي حدود قصوى

عند فتح الحالة باستخدام Cisco TAC، تأكد من توفير المعلومات التالية في وصف المشكلة:

- صورة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في بيئة تشغيله

- مخرجات show run-config وshow traplog من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

- لقطة شاشة أو سجلات لتنبيهات الخروج من Cisco Prime Infrastructure أو خادم syslog

- أي معلومات إضافية تعتقد أن مهندسي TAC قد يرونها مفيدة