المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها ماديا

أوامر التحقق الشائعة

Catalyst 9300

أوامر التحقق

اعتبارات خاصة

Catalyst 9500

أوامر التحقق

Catalyst 9400 و 9600

أوضاع تكوين مصادر الطاقة

الوضع المدمج

الوضع المتكرر N+1

الوضع المتكرر N+N

أوامر التحقق

اعتبارات خاصة

متغير ROMMON single_sup_chassis

وضع موازنة الطاقة Dual SUP

عيوب البرامج

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الطرق الشائعة لاستكشاف أخطاء مصادر الطاقة وإصلاحها على محولات Catalyst 9000 Series Switches.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بنية المحولات Catalyst 9000 Series Switches.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- C9300

- C9500

- C9400

- C9600

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها ماديا

1. تحقق من اللون الذي يظهر على مصباح PS (الأخضر/الكهرماني/الأحمر/إيقاف التشغيل).

حالة مؤشر LED

ترميز

إيقاف تشغيل

لا توجد طاقة تيار متردد في أي من وحدات إمداد الطاقة.

أخضر

تعمل وحدة إمداد الطاقة هذه بشكل صحيح في وضع الطاقة الرئيسي.

كهرماني صلب

يشير إلى أحد الأمور التالية:

- لا تتوفر أي طاقة إخراج

- دخل التيار المتردد/التيار المستمر يقع ضمن نطاق العملية

- تجاوز الجهد الكهربائي/تجاوز حالات التيار/درجة الحرارة

- الحماية من أعطال حركة مرور البيانات (OTP) بسبب عطل المروحة

وميض كهرماني

يشير إلى أحداث التحذير مثل وحدة إمداد الطاقة التي تستمر في العمل في درجة حرارة مرتفعة أو طاقة عالية ومروحة تعمل ببطء وهكذا.

أحمر

فشل وحدة إمداد الطاقة.

ملاحظة: إستشر دليل تركيب الأجهزة الخاص لكل منصة عمل، حيث يمكن أن يختلف معنى لون LED من منصة عمل إلى أخرى.

2. إذا كان لون LED غير الأخضر، جرب الاختبارات التالية:

إختبار

خطوات

إعادة ضبط وحدة إمداد الطاقة

- قم بإزالة PS من فتحة تقنية المعلومات.

- انتظر دقيقتين.

- قم بإعادة إدراج الفئة PS في الفتحة الخاصة بها.

إعادة ضبط كابل الطاقة

- أزل سلك الطاقة من محطة الطاقة (PS) المتأثرة.

- انتظر دقيقتين.

- أعد إدخال سلك الطاقة مرة أخرى إلى الفئة PS.

تبديل المكونات

- حاول إستخدام سلك well-known workingطاقة.

- حاول إستخدام well-Known working مخرج طاقة.

- جرب وحدة تزويد بالطاقة إحتياطية على نفس الفتحة.

- حاول إستخدام نفس نظام PS المعيب في well-known working فتحة.

- جرب نفس الخيار PS المعيب في محول مختلف.

ملاحظة: إذا كان ذلك ممكنا، فتأكد من عدم وجود ربطة عنق للكابل أو أي كائن آخر يمكنه حظر مروحة PS.

أوامر التحقق الشائعة

كيف تستخدمه

المحول#show المخزون

تحقق من اكتشاف وحدة إمداد الطاقة في المخزون.

switch#show post

تحقق من أن كافة الاختبارات في passed حالتها.

switch#show log

ابحث عن أي رسالة خطأ متعلقة بالمشكلة.

Catalyst 9300

أوامر التحقق

أستخدم أمر EXEC show environment power للامتياز للتحقق من حالة PS والميزانية.

Switch#show env power SW PID Serial# Status Sys Pwr PoE Pwr Watts -- ------------------ ---------- --------------- ------- ------- ----- 2A PWR-C1-1100WAC <snip> OK Good Good 1100 2B Not Present

أستخدم أمر EXECshow power inline للامتياز للتحقق من أن موازنة الطاقة المتوفرة ل PoE قد تم تخصيصها بشكل صحيح على مصادر الطاقة المثبتة.

Switch#show power inline Module Available Used Remaining (Watts) (Watts) (Watts) ------ --------- -------- --------- 2 595.0 0.0 595.0

أستخدم أمر EXECshow stack-power detail للميزة (يطبق فقط على الأجهزة التي تم تكوينها كطاقة مكدس) للتحقق من وضع طاقة المكدس وتخصيص الطاقة وحالة منافذ طاقة المكدس وما إلى ذلك.

Switch#show stack-power detail Power Stack Stack Stack Total Rsvd Alloc Sw_Avail Num Num Name Mode Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS -------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ----- ----- power-stack-1 SP-PS Ring 6600 30 1695 4875 3 6 power-stack-1-1 SP-PS Ring 4400 30 1193 3177 2 4 Power stack name: power-stack-1 Stack mode: Power sharing Stack topology: Ring Switch 4: Power budget: 2043 Power allocated: 434 Low port priority value: 22 High port priority value: 13 Switch priority value: 4 Port 1 status: Connected Port 2 status: Shut Neighbor on port 1: Switch 3 - <snip> Neighbor on port 2: 0000.0000.0000 Switch 2: Power budget: 2375 Power allocated: 919 Low port priority value: 21 High port priority value: 12 Switch priority value: 3 Port 1 status: Shut Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: 0000.0000.0000 Neighbor on port 2: Switch 3 - <snip> Switch 3: Power budget: 2043 Power allocated: 342 Low port priority value: 23 High port priority value: 14 Switch priority value: 5 Port 1 status: Connected Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: Switch 2 - <snip> Neighbor on port 2: Switch 4 - <snip> Power stack name: power-stack-1-1 Stack mode: Power sharing Stack topology: Ring Switch 5: Power budget: 1964 Power allocated: 342 Low port priority value: 24 High port priority value: 15 Switch priority value: 6 Port 1 status: Not connected Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: 0000.0000.0000 Neighbor on port 2: Switch 1 - <snip> Switch 1: Power budget: 2375 Power allocated: 851 Low port priority value: 20 High port priority value: 11 Switch priority value: 2 Port 1 status: Connected Port 2 status: Not connected Neighbor on port 1: Switch 5 - <snip> Neighbor on port 2: 0000.0000.0000

اعتبارات خاصة

- ارجع إلى دليل تثبيت الأجهزة للحصول على موازنة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المتوفرة في كل طراز. وتتسم بعض الطرز بميزانية منخفضة للتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، مثل الطراز C9300-48UXM الذي يتميز بميزانية تبلغ 490 وات للتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) مع مصدر طاقة بقدرة تبلغ 1100 وحدة تزويد بالطاقة عبر شبكة الاتصال (WAC)، ويمكن إساءة تفسير ذلك على أنه فشل في الأجهزة.

- لقد تمت ملاحظة بعض السيناريوهات التي يتم فيها إدراج مصدر طاقة ثان ولكن تبقى موازنة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) كميزانية من مصدر طاقة واحد. عندما لا يكتشف المحول ميزانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لمنافذ PS ثانية ويتم اكتشاف وحدات التزويد بالطاقة في Good الحالة، يمكنك محاولة إجراء دورة طاقة كاملة كحل بديل.

قم بإزالة أسلاك الطاقة من كلا المحولين PS لإيقاف تشغيل المحول بعد ذلك:

1. إزالة PS1.

2. إزالة PS2.

3. انتظر دقيقتين.

4. إعادة إدراج الفئة PS1

5. إعادة إدراج الفئة PS2

6. توصيل كابل الطاقة بالمخزن PS1

7. قم بتوصيل سلك الطاقة بالفئة PS2.

ملاحظة: في حالة وجود مكدس، يلزم تدوير طاقة جميع الأعضاء المتضررين.

Catalyst 9500

أوامر التحقق

أستخدمshow power detail أمر EXEC للامتياز للتحقق من حالة وحدة إمداد الطاقة، كما يمكنك إستخدام هذا الأمر للتحقق من سعة وحدة إمداد الطاقة والنموذج.

Switch#show power detail Switch:1 Power Fan States Supply Model No Type Capacity Status 0 1 ------ -------------------- ---- -------- --------- ----------- PS0 C9K-PWR-650WAC-R AC 650 W ok good N/A PS1 Not Present N/A N/A N/A N/A N/A Fan Fan States Tray Status 0 1 2 3 ------ ---------- ----------------------- FM0 ok good good good good FM1 ok good good good good Switch:2 <snip>

أستخدم أمر EXECshow platform hardware chassis power-supply detail switch [switch number] all للامتياز للتحقق من أن قيم الإدخال والإخراج تحت نطاقات ملائمة (يعمل هذا الأمر أيضا مع النظام الأساسي C9600).

Switch#show platform hardware chassis power-supply detail switch 1 all PS1: Input Voltage : 200.0000 V Output Voltage : 12.0480 V Input Current : 0.6800 A Output Current : 9.7500 A Input Power : 131.0000 W Output Power : 118.0000 W Temperature 1 : 23.0000 C Temperature 2 : 29.0000 C Temperature 3 : 28.0000 C Fan Speed 1 : 10176.0000 RPM PS2: <snip>

ملاحظة: راجع ورقة البيانات للاطلاع على مواصفات وحدة إمداد الطاقة.

Catalyst 9400 و 9600

أوضاع تكوين مصادر الطاقة

الوضع المدمج

هذا هو وضع مصدر الطاقة الافتراضي. جميع مصادر الطاقة المتوفرة نشطة، وتلك التي تشترك في الطاقة ويمكن أن تعمل بنسبة تصل إلى 100 بالمائة. تمثل الطاقة المتوفرة في الوضع المدمج مجموع وحدات التزويد بالطاقة الفردية.

في حالة تكوين وضع مصدر طاقة آخر، يمكنك إستخدام الأمرpower redundancy-mode combined للعودة إلى الوضع الافتراضي:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 combined

الوضع المتكرر N+1

بالنسبة لهذا الوضع، هناك عدد من وحدات إمداد الطاقة نشطة (لا يمكن أن تكون من وحدة إلى سبع وحدات لمصدر الطاقة) +1 هي وحدة إمداد الطاقة المحجوزة للتكرار.

تعد فتحة وحدة التزويد بالطاقة الاحتياطية الافتراضية هي PS8. حدد فتحة إستعداد باستخدام power redundancy-mode redundant n+1 [standby-PS-slot] الأمر.

في المثال التالي، تم تكوين مصدر الطاقة الذي تم إدخاله في الفتحة 5 على أنه إستعداد:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 redundant N+1 5

الوضع المتكرر N+N

بالنسبة لهذا الوضع، يوجد عدد من وحدات التزويد بالطاقة نشطة ويتم تكوين عدد من وحدات التزويد بالطاقة على أنها وحدات إحتياطية. الفتحات الاحتياطية الافتراضية لهذا الوضع هي PS5 حتى PS8. حدد فتحات الاستعداد باستخدام power redundancy-mode redundant n+n [standby-PS-slots] الأمر.

في المثال التالي، تم تكوين وحدات التزويد بالطاقة التي تم إدخالها في الفتحات 2 و 3 و 4 على أنها وحدات إحتياطية:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 redundant N+N 2 3 4

أوامر التحقق

أستخدمshow environment status أمر EXEC للامتياز للتحقق من حالة وحدة إمداد الطاقة، PS Current Configuration Mode وPS Current Operating State.

Switch#show environment status Switch:1 Power Fan States Supply Model No Type Capacity Status 1 2 ------ -------------------- ---- -------- ------------ ----------- PS1 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS2 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS Current Configuration Mode : Combined PS Current Operating State : Combined Power supplies currently active : 2 Power supplies currently available : 2 <snip> Switch 1: Fantray : good Power consumed by Fantray : 540 Watts Fantray airflow direction : side-to-side Fantray beacon LED: off Fantray status LED: green SYSTEM : GREEN

باستخدام show power detail أمر EXEC للامتياز، يمكنك أيضا التحقق من مقدار الطاقة المستهلكة أو المحجوزة لكل بطاقة خط، المشرف وحتى لدرج المروحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق من وضع موازنة الطاقة، حيث يمكن أن يكون إما Single Sup أو Dual Sup.

Switch#show power detail Switch:1 Power Fan States Supply Model No Type Capacity Status 1 2 ------ -------------------- ---- -------- ------------ ----------- PS1 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS2 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS Current Configuration Mode : Combined PS Current Operating State : Combined Power supplies currently active : 2 Power supplies currently available : 2 Switch:2 <snip> Switch:1 Power Summary Maximum (in Watts) Used Available ------------- ------ --------- System Power 1670 1670 Inline Power 0 4730 ------------- ------ --------- Total 1670 6400 Switch:2 <snip> Switch:1 Automatic Linecard Shutdown : Enabled Power Budget Mode : Dual Sup autoLC Power Out of In Mod Model No Priority State Budget Instantaneous Peak Reset Reset --- -------------------- -------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- 1 C9400-LC-24XS 0 accepted 200 94 96 200 10 2 C9400-LC-48U 1 accepted 65 32 33 65 5 3 C9400-SUP-1XL 0 accepted 400 239 252 400 130 4 C9400-SUP-1XL 0 --- 400 239 252 0 130 5 C9400-LC-48H 2 accepted 65 31 32 65 5 -- Fan Tray 0 accepted 540 -- -- 540 -- --- -------------------- -------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- Total 1670

ملاحظة: عند وضع موازنة الطاقة Dual Sup، فإنه يحتفظ تلقائيا بالطاقة لمشرف ثان حتى في حالة عدم تثبيت مشرف ثان.

اعتبارات خاصة

متغير ROMMON single_sup_chassis

وبشكل افتراضي، يحتفظ النظام بالطاقة لكل من المشرفين لضمان التوفر العالي. يمكن تكوين بعض C9600 باستخدام متغيرSINGLE_SUP_CHASSIS=”0” ROMMON أو SINGLE_SUP_CHASSIS=”1”. عندما يتم تعيين هذا المتغير على 0 فإنه يشير إلى وضع موازنة الطاقة لذلكDual Sup، وعندما يتم تعيينه على 1 فإنه يشير إلى وضع موازنة الطاقة Single Sup. يمكنك التحقق من تكوين هذا المتغير باستخدام show romvar أمر EXEC للامتياز.

Switch#show romvar | in SUP MODEL_NUM="C9600-SUP-1" SINGLE_SUP_CHASSIS="0"

عند تعيينSINGLE_SUP_CHASSIS متغير ROMMON على 1، فإنه لا ينعكس في الأمرshow power detail، ومع ذلك، ما يزال بإمكانه عرض وضع موازنة الطاقة علىDual Sup أنه يعكس 0 الطاقة المحجوزة لمشرف ثان.

Power Budget Mode : Dual Sup Power Out of In Mod Model No State Budget Instantaneous Peak Reset Reset --- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- 1 C9600-LC-48YL accepted 230 0 0 230 10 2 C9600-LC-24C accepted 200 0 0 200 10 3 C9600-SUP-1 accepted 775 0 0 775 202 4 C9600-SUP-1 --- 0 -- -- 0 0 FM1 C9606-FAN accepted 450 -- -- 450 --

وعلى الرغم من أن متغير ROMMON يشير إلى وضع مزود خدمة مفرد، إلا أنه عند إدخال مشرف ثان، فإن هذا المشرف يستهلك ميزانية الطاقة المناسبة في حالة توفر الطاقة الكافية. إذا كنت بحاجة إلى المحول لحجز الطاقة للمشرف الثاني حتى في حالة عدم وجود مشرف ثان مثبت، فيمكنك تعيين متغيرSINGLE_SUP_CHASSIS ROMMON إلى 0، ولهذا السبب تحتاج إلى إدخاله إلى وضع ROMmon.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تثبيت مشرف ثان، فتذكر دائما أنه تم تثبيت العدد الصحيح من مصادر الطاقة.

وضع موازنة الطاقة Dual SUP

في حالة وجود مشرف واحد فقط مثبت وعدم وجود وحدات تزويد بالطاقة كافية مثبتة، يمكن أن يؤدي وضع موازنة الطاقة الافتراضي إلى تشغيل سيناريو يتم فيه منع بطاقات الخطوط من تلقي الطاقة وإظهار حالة رفض الطاقة.

Mod Model No State Budget Instantaneous Peak Reset Reset --- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- 1 C9600-LC-48YL denied 10 0 0 230 10 2 C9600-LC-24C denied 10 0 0 200 10 3 C9600-SUP-1 accepted 775 0 0 775 202 4 C9600-SUP-1 --- 775 -- -- 775 0 FM1 C9606-FAN accepted 450 -- -- 450 -- --- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- Total allocated power: 2020 Total required power: 2430

لحل هذه المشكلة، يمكنك تكوين وضع موازنة الطاقة ل Single Sup. يتيح وضع موازنة الطاقة هذا للمحول إستخدام الطاقة المحجوزة للمشرف الثاني لتمكين بطاقات الخط.

Switch(config)#power budget mode single-sup

إذا كنت بحاجة إلى تثبيت مشرف ثان في نقطة ما، فتذكر تكوين المحول مرة أخرى إلى Dual Sup وتثبيت العدد المناسب من وحدات إمداد الطاقة اللازمة لتلبية متطلبات الطاقة.

Switch(config)#no power budget mode single-sup

تحذير: إذا لم تقم بتكوين المحول مرة أخرى إلى وضعDual Sup موازنة الطاقة ولم تقم بتثبيت عدد صفيفات التخزين (PS) المناسب، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تشغيل حالة طاقة منخفضة حيث يمكن للنظام إيقاف التشغيل.

تلميح: تعد أداة حساب الطاقة من Cisco موردا تعليميا يمكن أن يساعدك كنقطة بداية لتخطيط متطلبات الطاقة الخاصة بك.

عيوب البرامج

- يمكن أن يتم إيقاف تشغيل مصدر الطاقة CSCwc87761 لمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco - C9300L PWR-C1-350WAC-P الذي يتطلب بطاقة OIR لكابل الطاقة

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvk48435 - نظام تحديد المواقع (PS) المعيب على محولات Cat9500 Series Switches PWR-C4-950WAC-R=

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx30283 - Cat 9400 | 16.9.x و 16.12.x | تتحول وحدة التزويد بالطاقة (PSU) من LiteON في فتحة الاستعداد إلى حالة خطأ بعد مرور بعض الوقت

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvz62847 - CAT 9400 | 17٫3٫x | تتحول وحدة التزويد بالطاقة (PSU) من LiteON في فتحة الاستعداد إلى حالة خطأ بعد مرور بعض الوقت

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى معلومات وأدوات الأخطاء الداخلية.

معلومات ذات صلة

- Cisco Power Calculator (حاسبة طاقة Cisco)

- دليل تثبيت أجهزة المحولات Cisco Catalyst 9600 Series

- دليل تثبيت أجهزة المحولات Cisco Catalyst 9300 Series، نظرة عامة على المنتج

- ورقة بيانات مبدّلات السلسلة Cisco Catalyst 9500 Series Switches

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco