المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

البحث عن إصدار البرنامج

صور البرامج

إجراء الترقية

الأخطاء الشائعة

المقدمة

يصف هذا وثيقة جانب من التحسين أو يخفض الأداة برمجية.

تمت المساهمة من قبل باتريسيا جارسيا، مهندس مركز المساعدة الفنية من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى نظام الإيثرنت الصناعي (IE)1000 الأساسي وإصدارات برامج 1.6 و 1.7.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: لا يمكنك إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لتثبيت برنامج الجهاز أو ترقيته أو تخفيضه، ولا يمكنك سوى الوصول إليه بواسطة بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP).

البحث عن إصدار البرنامج

يتم تخزين ملف IOS الخاص بترقية برنامج Cisco على جهاز فلاش لوحة النظام (flash:).

لعرض IOS الحالي المستخدم من قبل IE 1000، انتقل إلى لوحة المعلومات الرئيسية، المعلومات موجودة على معلومات المحول>الصورة النشطة.

صور البرامج

صفحة تنزيل Cisco.

https://software.cisco.com/download/home/286307896/type/286309642/release/

الإصدار

اسم الملف

1.8.2

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.2.bin

1.8.1

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.1.bin

1.8.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.0.bin

1.7.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

1.6

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

1.3

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.3.bin

تحذير: لا تقم بتشغيل دورة المحول لديك أثناء وجود الترقية.

إجراء الترقية

الخطوة 1. انسخ صورة جديدة إلى المحول. توفر "إدارة الأجهزة" خيار تحميل الملفات محليا من الكمبيوتر المستخدم أو يمكن تحميلها من خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP).

انتقل إلى Admin>إدارة الملفات>ترقية البرامج. حدد في الزر تحديد ملف.

بمجرد تحميل الملف، حدد زر التحميل.

الخطوة 2. تحقق، يمكنك تأكيد IOS المستخدم بمجرد اكتمال الترقية إذا قمت بالوصول إلى المحول بواسطة Secure Shell (SSH) أو HTTP.

Switch# show version

MAC Address : cc-70-ed-d1-16-80

Previous Restart : Cold

System Contact :

System Name : Switch

System Location :

System Time : 2021-04-15T18:41:55+00:00

System Uptime : 00:05:31

Bootloader

----------

Image : RedBoot (bootloader)

Version : version 1_31-8c579cc

Date : 15:14:13, Jun 1 2016

Active Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin (primary)

Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

Backup Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin (backup)

Version : 1.7.0#2018-05-02T18:19:37+00:00

Date : 2018-04-30T15:34:08+05:30

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

------------------

SID : 1

------------------

Chipset ID : VSC7428

Board Type : IE-1000-8P2S-LM

Port Count : 10

Product : Cisco IE1000 Switch

Software Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Build Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Code Revision : 510f5011c13892039fba9df91dda1ebf7e4fd752

ملاحظة: من أجل رؤية التغيير المنعكس على واجهة مستخدم الويب (WebUI)، قم بإغلاق الجلسة ومسح ملفات تعريف الارتباط من المستعرض.

الأخطاء الشائعة

المعرّف

الوصف

CSCvh19579

بعد كتابة IP الجهاز في المستعرض، تظهر صفحة اسم المستخدم/كلمة المرور. بعد إدخال التفاصيل، تستغرق عملية تشغيل المحول (DM) حوالي 20 ثانية.