المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يثبت إصدار حيث Docker daemon يفشل أن يبدأ على IE3400 عندما ال SD-card ليس ext4-format.

المشكلة

يستخدم IE3400 بطاقة SD للتخزين المتصل بتطبيقات IOx. في حالة عدم تهيئة بطاقة SD بتنسيق ext4، يتسبب ذلك في حدوث مشاكل.

هذه هي الأعراض:

عند محاولة نشر تطبيق من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل IOx، تظهر هذه الرسالة:

Application Deployment Failed: Invalid Archive file: Unable to extract docker rootfs /flash11/iox/tmpArchiverPznor to /flash11/iox/tmpExtractYXZJbE/rootfs Error:global name 'app_mount_dir' is not defined

من السجل/وحدة التحكم، تظهر هذه الرسائل عند تمكين IOx أو عند بدء IOx بعد إعادة التشغيل.

ie3400#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ie3400(config)#iox

Warning: Do not remove SD flash card when IOx is enabled or errors on SD device could occur.

*Feb 21 12:45:27.045: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Feb 21 12:45:30.737: %PMAN-3-PROCFAIL: R0/0: root: The process dockerd has failed (rc 1)

*Feb 21 12:45:32.184: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: R0/0: root: The process dockerd has been helddown (rc 1)

*Feb 21 12:46:57.983: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

الحل

هذه المشكلة متعلقة بنظام الملفات لبطاقة SD. إذا كانت البطاقة مهيأة بشيء آخر غير الهاتف الفرعي 4، على سبيل المثال، FAT/vFAT، فيبدو أن المشكلة تظهر.

للتحقق من نظام الملفات الحالي على بطاقة SD، يمكن إستخدام هذا الأمر:

ie3400#sh sdflash: file

Filesystem: sdflash

Filesystem Path: /flash11

Filesystem Type: vfat

Mounted: Read/Write

كما ترى في الإخراج، تم تنسيق بطاقة SD هذه ك FAT/vFAT.

لإصلاح هذه المشكلة، قم أولا بإيقاف/تعطيل IOx.

ie3400#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ie3400(config)#no iox

Notify IOx to stop. To safely remove SD card, please wait until IOx is stopped.

*Feb 21 12:48:01.615: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_STOP: R0/0: psd: Server iox has been notified to stop

أستخدم الأمر show ioX لضمان إيقافه بالكامل.

ie3400#sh iox

IOx Infrastructure Summary:

---------------------------

IOx service (CAF)         : Not Running

IOx service (HA)          : Not Supported

IOx service (IOxman)      : Not Running

IOx service (Sec storage) : Not Supported

Libvirtd   1.3.4          : Running

Dockerd                   : Not Running

بعد ذلك، قم بتنسيق البطاقة بشكل صحيح ليتم إستخدامها مع IOx، يمكنك إستخدام هذا الأمر.

تذكر أن هذا يؤدي إلى مسح كافة البيانات من بطاقة SD.

ie3400#format sdflash: ext4

Format operation may take a while. Continue? [confirm]

Format operation will destroy all data in "sdflash:".  Continue? [confirm]

format completed with no errors

Format of sdflash: complete

بمجرد اكتمالها، قم بتشغيل/تمكين IOx مرة أخرى.

ie3400#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ie3400(config)#iox

Warning: Do not remove SD flash card when IOx is enabled or errors on SD device could occur.

*Feb 21 12:49:18.310: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Feb 21 12:49:48.165: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

كما ترى، لم تعد رسائل الخطأ المتعلقة بالمستند مرئية وتستخدم هذا الأمر show ioX للتحقق من الحالة.

ie3400#sh iox

IOx Infrastructure Summary:

---------------------------

IOx service (CAF) 1.10.0.1 : Running

IOx service (HA)          : Not Supported

IOx service (IOxman)      : Running

IOx service (Sec storage) : Not Supported

Libvirtd   1.3.4          : Running

Dockerd    18.03.0        : Running