الهدف

تتيح مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) للمحول إمكانية مراقبة إحصائيات حركة مرور البيانات بشكل استباقي وإرسال تنبيه إذا تجاوزت حركة مرور البيانات حدا محددا مسبقا.  تتمثل ميزة RMON في أن المحول لا يحتاج إلى طلب من مدير SNMP لإرسال معلومات، ويمكنه إرسال معلومات عند إحتياجه إلى ذلك. وهذا يقلل من حركة المرور بين المدير والمحول.

في المحولات المدارة فئة 200/300، يمكنك تحديد الأحداث التي تشغل التنبيه ونوع الاستجابة التي تحدث عند تشغيل تنبيه. يقوم سجل الأحداث بتسجيل الإنذارات التي تم تشغيلها.  يشرح هذا المقال كيفية إنشاء حدث (الإجراءات التي تحدث عند تشغيل تنبيه)، ويحدد المعايير التي تقوم بتشغيل تنبيه، ويعرض سجل الأحداث.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إنشاء حدث RMON

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > RMON > الأحداث. يتم فتح صفحة الأحداث:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإنشاء حدث جديد في جدول الأحداث.  تظهر نافذة إضافة أحداث RMON.

الخطوة 3. (إختياري) أدخل سلسلة مجتمع SNMP التي سيتم تضمينها عند إرسال رسائل الإنذار في حقل المجتمع.

الخطوة 4. أدخل وصفا للحدث الذي سيقوم بتشغيل التنبيه في حقل الوصف.  هذا هو الاسم المستخدم لإرفاق تنبيه بالحدث.

الخطوة 5. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع الإجراء الناتج عن هذا الحدث في حقل نوع الإعلام. الخيارات المتاحة هي:

· لا شيء — لا يحدث أي إجراء عند إيقاف تشغيل التنبيه الخاص بالحدث.

· سجل (جدول سجل الأحداث) — إضافة إدخال سجل إلى جدول سجل الأحداث عند إيقاف تشغيل التنبيه.

· الملائمة (مدير SNMP وخادم syslog) — إرسال ملائمة (رسالة تنبيه) إلى خادم السجل البعيد عند إيقاف تشغيل التنبيه.

· السجل والملائمة — أضف إدخال سجل إلى جدول سجل الأحداث وأرسل ملائمة إلى خادم السجل البعيد عند إيقاف تشغيل التنبيه.

الخطوة 6. أدخل اسم الجهاز أو المستخدم الذي قام بتكوين الحدث في حقل المالك.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ الإعدادات ثم انقر فوق إغلاق للخروج من الإطار إضافة أحداث RMON.

الخطوة 8. (إختياري) حدد خانة إختيار حدث في جدول الأحداث وانقر فوق تحرير لتحرير الحدث.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة إختيار حدث في جدول الأحداث وانقر فوق حذف لحذف الحدث.

تحديد تنبيه RMON

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > RMON > التنبيهات. يتم فتح صفحة التنبيهات:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإنشاء تنبيه جديد.  تظهر نافذة إضافة تنبيه إدخال.

الخطوة 3. في حقل الواجهة، انقر فوق زر الراديو المناسب لتعريف الواجهة التي تم تعيين التنبيه عليها ثم أختر الواجهة من القائمة المنسدلة المناسبة.

· المنفذ — المنفذ الفعلي على المحول.

· LAG — مجموعة من المنافذ التي تعمل كمنفذ واحد.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة اسم العداد، أختر المتغير الذي سيتم قياسه.

الخطوة 5. في حقل نموذج نوع ، انقر زر الراديو الذي يتوافق مع طريقة النسخ لتوليد تنبيه.

· مطلق — يتم تشغيل التنبيه عند تجاوز الحد الأدنى.

· Delta — يتم طرح آخر نموذج للقيمة من القيمة الحالية. يتم تشغيل التنبيه إذا تجاوز الفرق في القيم الحد.

الخطوة 6. في حقل العتبة المرتفعة، أدخل القيمة التي تشغل تنبيه العتبة المرتفعة.

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة "حدث Rising"، أختر حدثا ليتم تنفيذه عند تشغيل حدث Rising. سيتم إنشاء هذا الحدث في صفحة الأحداث ويتم شرحه في القسم أعلاه.

الخطوة 8. في حقل العتبة المتساقطة، أدخل القيمة التي تشغل تنبيه العتبة المتساقطة.

ملاحظة: بعد تجاوز عتبة الارتفاع، لن يحدث أي إنذار مرتفع إضافي حتى يتم تجاوز عتبة الهبوط أيضا. وبمجرد تجاوز عتبة الهبوط، يتم تنشيط تنبيه العتبة المرتفعة مرة أخرى.

الخطوة 9. من القائمة المنسدلة "حدث السقوط"، أختر حدثا ليتم تنفيذه عند تشغيل حدث تنازلي.

الخطوة 10. في حقل تنبيه بدء التشغيل، انقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع الطريقة التي تشغل الحدث.

· إرتفاع الإنذار — إرتفاع القيمة يثير إرتفاع مستوى الإنذار عند العتبة.

· هبوط الإنذار — القيمة المتساقطة تطلق إنذارا بالعتبة المتساقطة.

· الارتفاع والهبوط - تثير قيمتا الارتفاع والهبوط على حد سواء الإنذار.

الخطوة 11. في حقل الفاصل الزمني، أدخل وقت فاصل التنبيه (بالثواني).  هذا هو مقدار الوقت الذي ينتظره المنبه قبل أن يتحقق ما إذا كانت الشروط متوفرة لإطلاق المنبه.

الخطوة 12. في حقل المالك، أدخل اسم نظام إدارة الشبكة الذي يستقبل التنبيه أو اسم المستخدم الذي أنشأ التنبيه.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات ثم انقر فوق إغلاق للخروج من الإطار إضافة إدخال التنبيه.

التحقق من جدول سجل أحداث RMON

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > RMON > الأحداث. يتم فتح صفحة الأحداث:

الخطوة 2. انقر فوق جدول سجل الأحداث. تظهر صفحة جدول سجل الأحداث وتعرض المعلومات التالية:

ملاحظة: لا تكتب الإدخالات إلا في جدول سجل الأحداث إذا تم إختيار السجل في الخطوة 5 من قسم إنشاء حدث RMON.

· رقم إدخال الحدث — رقم إدخال السجل الخاص بالحدث.

· رقم السجل — رقم السجل داخل الحدث.

· وقت السجل — وقت إدخال السجل.

· الوصف — وصف الحدث الذي أدى إلى تشغيل التنبيه.