المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

السيناريو

تكوين نهج الطاقة

أوضاع تكرار الطاقة:

تكرار الطاقة:

وضع حفظ الطاقة:

إعادة موازنة الطاقة الديناميكية:

سعة الطاقة الممتدة:

تخصيص الطاقة (وات)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين سياسة الطاقة لهيكل UCS X9508.

المكونات المستخدمة

لهذا العرض التوضيحي، هذا هو الإعداد:

هيكل UCS X9508 واحد متصل بزوج من الموصلات البينية الليفية من السلسلة 6400 في وضع IMM، المدارة بواسطة مثيل SAAs Cisco Intersight.

تنطبق المعلومات نفسها على هيكل UCS X9508 المدار من قبل أجهزة Cisco Intersight الظاهرية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

السيناريو

يستخدم هيكل UCS X9508 مفهوم ملفات تعريف الهيكل كبناء يحدد مجموعة من السياسات، بما في ذلك الطاقة والتبريد والإدارة لهيكل UCS. في حين تستخدم توصيفات الخادم وتناقش على نحو أكثر شيوعا، تخدم توصيفات الهيكل غرضا مشابها على مستوى الهيكل.

افتراضيا، لا يحتوي هيكل UCS X-Series على ملف تعريف الهيكل المعين، ومع ذلك، فإنه يستخدم بعض قيم النهج الافتراضية المكونة مسبقا المطلوبة لرفع الهيكل وتشغيله. لملائمة إمكانيات الهيكل لتناسب مواصفات الطاقة الخاصة بالبيئة واحتياجات التبريد والإدارة، يلزم تهيئة توصيف الهيكل.

وسيركز هذا العرض التوضيحي على سياسات طاقة الهيكل، مما يتيح إمكانية تهيئة الوحدات الاحتياطية للتزويد بالطاقة وتخصيص الطاقة للهيكل.

تكوين نهج الطاقة

لتكوين نهج طاقة الهيكل، قم بتسجيل الدخول إلى مثيل Intersight.

تحت قسم التكوين، انقر فوق السياسات. في نافذة السياسات، حدد إنشاء سياسة.

في شريط البحث، ابحث عن "الطاقة".

حدد الزر Power Radio وانقر فوق بدء.

في نافذة الإنشاء"، أختر مؤسستك المطلوبة، ثم قم بتسمية نهج الطاقة وانقر فوق التالي.

عند تحديد الخيار كل الأنظمة الأساسية، يتم إنشاء سياسة واحدة للهيكل والخادم المتاح.

من المستحسن أن يكون هناك سياسات منفصلة لتجنب الإعدادات المتداخلة والتشويش.

حدد خيار هيكل UCS في أعلى اليمين.

أوضاع تكرار الطاقة:

يدعم هيكل الطراز X9508 ما يصل إلى 6 وحدات تزويد بالطاقة (PSU) بالتيار المتردد، مع أقل قدر من التهيئة هو 2 وحدات تزويد بالطاقة (PSU) مطلوبة. وهي وحدات للتزويد بطاقة التيار المتردد بقدرة 2800 وات معتمدة بتقنية Titanium وتدعم طاقة الإدخال من مصادر التيار المتردد.

تحدد أوضاع التزويد بالطاقة (PSU) والتكرار كم إجمالي الطاقة التي يمكن إستهلاكها دون وجود أخطاء في الطاقة نتيجة لفقدان خرج وحدة التزويد بالطاقة (PSU). وسيكون لتخصيص الطاقة حد أقصى ضمني عند أقصى قيمة. لا يزال إجمالي الطاقة مشتركا عبر جميع وحدات التزويد بالطاقة (PSU) المشغولة.

تعد وحدات التزويد بالطاقة (PSU) إحتياطية وتقوم بمشاركة الأحمال ويمكن إستخدامها في أوضاع الطاقة هذه:

- التكوين غير المتكرر: فقد تعطل النظام مع فقد أي وحدة تزويد أو شبكة طاقة مرتبطة بأي هيكل معين. لا نوصي بتشغيل النظام في الوضع غير المتكرر في بيئة إنتاج.

- تكوين N+1: يحتوي الهيكل على إجمالي عدد وحدات التزويد بالطاقة لتلبية إحتياجات النظام من الطاقة، بالإضافة إلى وحدة إضافية للتزويد بالطاقة من أجل التكرار.

- تكوين N+2: يحتوي الهيكل على إجمالي عدد وحدات التزويد بالطاقة لتلبية إحتياجات النظام من الطاقة، بالإضافة إلى وحدتي تزويد بالطاقة إضافيتين لتوفير وحدات إحتياطية.

- تكوين الشبكة (المعروف أيضا باسم N+N): ولكل مجموعة من ثلاث وحدات تزويد بالطاقة (PSU) دائرة طاقة خاصة بالإدخال، لذلك يتم عزل كل مجموعة من وحدات التزويد بالطاقة (PSU) عن أي حالات فشل قد تؤثر على المجموعة الأخرى من وحدات التزويد بالطاقة (PSU). في حالة تعطل مصدر طاقة إدخال واحد مما يؤدي إلى انقطاع الطاقة عن ثلاثة مصادر طاقة، تستمر مصادر الطاقة المتبقية على دائرة الطاقة الأخرى في توفير الطاقة للهيكل.

يرجى مراجعة دليل تثبيت هيكل الخادم Cisco UCS X9508 للحصول على مزيد من المعلومات: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/x/hw/x9508/install/b-ucs-x9508-install/m-ucsx-9508-chassis-overview.html

يساعد هذا الجدول على توضيح إجمالي الطاقة لكل وحدة تزويد بالطاقة (PSU) كحد أقصى استنادا إلى وضع التكرار وتعداد وحدة التزويد بالطاقة (PSU) (مع عدم وجود أية وحدة في وضع الاستعداد):

تم تعيين وضع تكرار الطاقة الافتراضي على الشبكة، والهيكل الخاص بهذا العرض التوضيحي غير مكتمل. سيكون بإمكان الشبكة الاحتياطية توفير توزيع طاقة كاف للخوادم قبل إصدار ملفات تعريف طاقة الخادم، وهو ما سيتم شرحه لاحقا.

قامت Cisco بتطبيق ميزة تسمى الفرامل الإلكترونية. هذه آلية خنق قائمة على الأجهزة يتم التحكم فيها بواسطة وحدة التحكم في إدارة الهيكل أو وحدة التحكم في إدارة الهيكل (CMC) على IFM. ويمكن تشغيل ذلك في حالة فقد طاقة الشبكة وقرب حجم عمل الخادم من الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة، وإذا كان الحمل ضمن نطاق الطاقة الممتد. قد يتسبب ذلك في تعطيل طاقة الخادم حتى يتم إستعادة طاقة الشبكة. ستظل الملقمات في حالة خانقة متصلة بالإنترنت، مع احتمال انخفاض مستوى الأداء نتيجة لقلة الطاقة التي يتم تسليمها إلى وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالخادم. بمجرد أن يكون الحمل أقل من طاقة الهيكل المتاحة، يتم إطلاق مكابح الطوارئ، ويتم إستخدام المكابح العادية للحفاظ على الطاقة في ظل الحد الجديد.

أثناء الاكتشاف الأولي لجميع الخوادم في هيكل مكتمل التعبئة، يوصى بتغيير سياسة تكرار الطاقة مؤقتا إلى N+1 قبل تشغيل الخوادم التي تعتمد نهج ملف تعريف الطاقة. بعد اكتشاف الخادم، يمكن تغيير سياسة تكرار الطاقة إلى السياسة التي تم تكوينها مسبقا (أي الشبكة) دون التأثير على الهيكل أو الخوادم.

تكرار الطاقة:

يحدد وضع تكرار الطاقة عدد وحدات التزويد بالطاقة (PSU) التي تحتفظ بها الأجهزة على أنها وحدات إحتياطية، بينما يكون الوضع الافتراضي هو وضع الشبكة.

وضع حفظ الطاقة:

يتيح وضع توفير الطاقة، والذي يتم تمكينه بشكل افتراضي، إيقاف تشغيل مصادر الطاقة غير الضرورية لتحسين الكفاءة. يمكن تمكين هذا الإجراء أو تعطيله وفقا لاحتياجات النظام.

إعادة موازنة الطاقة الديناميكية:

ستعمل ميزة إعادة التوازن الديناميكي للطاقة على إعادة تخصيص الطاقة بين الخوادم إذا كانت تتنافس للحصول على الطاقة في بيئة محدودة إستهلاك الطاقة. يوصى بترك هذا الأمر ممكنا ما لم تكن لديك حاجة محددة لتعطيل إعادة موازنة الطاقة.

سعة الطاقة الممتدة:

عند العمل باستخدام أي وضع طاقة إحتياطي، يسمح خيار سعة الطاقة الممتدة بزيادة إجمالي تخصيص/إستهلاك الطاقة بنسبة 15٪.

وعلى سبيل المثال، في هيكل تم إعداده بإجمالي 6 وحدات تزويد بالطاقة (PSU) تتميز بوضع تكرار طاقة مكون على هيئة شبكة، توفر كل وحدة تزويد بالطاقة (PSU) 1400 وات وهو ما يماثل تخصيص 50٪ من وحدات التزويد بالطاقة (PSU). في هذا السيناريو، ومع عدم وجود سعة ممتدة للطاقة، فإن إجمالي حمل العمل لا يتجاوز 8400 وات.

ومع ذلك، ومع تمكين سعة الطاقة الممتدة، فإن الحد الأقصى لحمل العمل يزيد إلى 9660 وات. وهذا يعني زيادة في الطاقة بنسبة 15٪ لكل وحدة تزويد بالطاقة، مما يعمل على زيادة الطاقة لكل وحدة تزويد بالطاقة إلى 1610 وات أو 57. 5٪ لكل وحدة تزويد بالطاقة.

لاحظ أن خيار السعة الموسعة للطاقة غير قابل للتهيئة في حالة تعيين وضع تكرار طاقة الهيكل على وضع غير إحتياطي.

تخصيص الطاقة (وات)

يتيح حقل تخصيص الطاقة إمكانية تهيئة أقصى قيمة طاقة يمكن للهيكل إستهلاكها. يمكن أن تتراوح القيمة من الحد الأدنى لمتطلبات النظام إلى الحد الأقصى من الطاقة المتوفرة. سيؤدي نشر سياسة مع تخصيص طاقة "0" إلى تمكين الهيكل من إستخدام جميع الطاقة المتوفرة وفقا لوضع تكرار الطاقة.

يستخدم "0" في هذا العرض التوضيحي، وهو الإعداد الافتراضي.

بعد ذلك، انقر فوق إنشاء

لاستخدام سياسة الطاقة هذه، سيتعين إنشاء توصيف الهيكل وربطه بالهيكل المناسب.

تحت قسم تشكيل في لوح التصفح، انقر على توصيفات.

حدد علامة التبويب توصيفات هيكل UCS. انقر على إنشاء توصيف هيكل UCS.

في صفحة مهمة الهيكل، انقر بدء.

أختر مؤسستك المطلوبة، ثم قم بتسمية ملف تعريف الهيكل وانقر فوق التالي.

حدد الهيكل المناسب لتخصيص ملف تعريف الهيكل وانقر فوق التالي.

في نافذة ملف تعريف هيكل Create UCS، قم بالمرور فوق الطرف الأيمن الأقصى من خيار الطاقة وانقر تحديد السياسة.

في القائمة المنبثقة، ابحث عن سياسة الطاقة التي تم إنشاؤها مسبقا وحددها.

ثم انقر التالي

في صفحة الملخص، انقر نشر.

تأكد من النشر من خلال تحديد النشر.

يتم إكمال هذا النشاط في غضون دقيقتين، ولا يؤثر على الخدمة.

تم تكوين وضع الهيكل مع نهج الطاقة بنجاح على هيكل UCS X9508.

إرتباطات مفيدة:

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/Intersight/b_Intersight_Managed_Mode_Configuration_Guide/m-chassis-policies.html#:~:text=UCSX%2D9508)%20currently.-,Creating%20a%20Power%20Policy%20for%20Chassis,-This%20policy%20enables

- https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/emea/docs/2024/pdf/BRKDCN-2933.pdf