المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

ماذا يعني عندما يومض مؤشر النظام اللون الأزرق؟

ماذا يعني عندما يشوش مؤشر النظام البرتقالي؟

ما الرسائل التي يمكن أن تظهر على اللوحة الأمامية لشاشة LCD من جهاز الأمان؟

معلومات ذات صلة

دورات حياة منتجات الأجهزة المعلن عنها من Cisco

المقدمة

يصف هذا المستند أهمية اللون الفاتح لمؤشر النظام والرسائل التي يمكن أن تظهر على لوحة العرض البلوري السائل الأمامي (LCD) الخاصة بجهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco (ESA) أو جهاز أمان الويب (WSA) أو جهاز إدارة الأمان (SMA).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ESA الطرز C3X0 و C6X0 و X10X0 (حجم وحدتي ru)

- نماذج Cisco WSA S3X0 و S6X0 (حجم وحدتي ru)

- Cisco SMA طراز M3x0 و M6x0 و M10x0 (حجم وحدتا ru)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: لا ينطبق هذا المستند على أجهزة C1x0 أو M1x0 أو S1x0 (حجم وحدة حامل واحدة)، كما لا ينطبق على هيكل نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco طراز CX80 أو MX80 أو أجهزة SX80.

ملاحظة: راجع دورة حياة المنتج المعلن عنه للأجهزة، حيث يتم تقديم هذه المعلومات فقط كمجاملة للأجهزة المذكورة التي ربما تكون قد تجاوزت دورة حياتها لتقديم الدعم.

معلومات أساسية

قبل أجهزة X80، كان يتم بناء الهيكل ذي الحجم القابل للتجميع (RU) الذي تم تصنيعه خصيصا لأجهزة ESA و WSA و SMA على هيكل السلسلتين 2650 و 2950 من Dell.

ونتيجة لذلك، يتم توثيق الرسائل التي يمكن أن تظهر في شاشة اللوحة الأمامية في موقع الويب الخاص بشركة Dell في دليل تثبيت الأنظمة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها PowerEdge 2650  ودليل مالك الأجهزة PowerEdge 2950 .

ماذا يعني عندما يومض مؤشر النظام اللون الأزرق؟

إذا كان المصباح الموجود في مؤشر النظام على جهاز الوميض الأزرق فلن تكون هناك مشكلة. يستخدم هذا فقط لتعريف النظام. تتمثل الفكرة وراء تعريف النظام في أنه قد يكون لديك العديد من أجهزة الأمان في حامل وتبدو جميعها متشابهة. إذا أردت العثور على جهاز معين في حامل تضغط على زر التعريف، وهو الزر الصغير في الخلف والمصنف بحرف "I" في دائرة. إذا ضغطت زر التعريف، فإن مؤشر النظام الموجود في المقدمة يومض باللون الأزرق و مؤشر LED الخاص بالتعرف في الواجهات الخلفية يضيء باللون الأزرق. عندما تنتهي، اضغط زر التعريف مرة أخرى ويتوقف الضوء عن الوميض الأزرق.

ماذا يعني عندما يشوش مؤشر النظام البرتقالي؟

إذا كان المصباح الناتج عن مؤشر النظام يضيء على جهاز الكمبيوتر لديك ليعمل على إشباع كهرماني/برتقالي، فهذا يعني أن هناك مشكلة خطيرة في الأجهزة تتطلب تدخلا فوريا.

خلف إطار التثبيت الخاص بالجهاز لديك (باستثناء أجهزة السلسلة C1x0 و S1x0) توجد لوحة LCD صغيرة تعرض معلومات أخطاء إضافية. قم بإمالة الإطار إلى الأسفل (لا يتطلب إستخدام أية أدوات) وانسخ رمز الخطأ الذي يظهر على الشاشة. بعد ذلك، اتصل بدعم عملاء Cisco لحل المشكلة.

ما الرسائل التي يمكن أن تظهر على اللوحة الأمامية لشاشة LCD من جهاز الأمان؟

بشكل عام، تشير أي رسالة خطأ تظهر في شاشة اللوحة الأمامية لجهاز ما إلى وجود مشكلة خطيرة في الجهاز تتطلب علاجا فوريا. والاستثناء الوحيد لذلك هو رسائل الخطأ E0876/Power PS أو E0880/Insufficient PS. وعلى الرغم من أن هذه قد تشير إلى وجود عيب في مصدر الطاقة، إلا أنه يمكن أن يحدث ذلك أيضا بسبب مصدر الطاقة غير الموصل أو الذي تم سحبه خارج هيكل النظام. قبل تبديل النظام برسائل الخطأ هذه، يجب عليك التأكد من أن وحدات التزويد بالطاقة مثبتة بشكل ثابت وأن كلا محوري التيار موصولان في منافذ التشغيل.

يسرد هذا الجدول بعض الرسائل التي يمكن أن تظهر على اللوحة الأمامية لجهاز LCD:

رسائل السطر 1

رسائل السطر 2

الأسباب

الطراز E000

سجل فحص OVRFLW

رسالة تجاوز سعة شاشة LCD.

يمكن عرض ثلاث رسائل خطأ كحد أقصى بشكل تسلسلي على شاشة LCD. تظهر الرسالة الرابعة كرسالة تجاوز سعة التخزين القياسية.

الطراز E0119

محيط مؤقت

درجة حرارة النظام المحيطة خارج النطاق المقبول.

الطراز E0119

مؤقت بي بي

اللوحة الخلفية خارج نطاق درجة الحرارة المقبول.

الطراز E0119

وحدة المعالجة المركزية TEMP N

المعالج الدقيق المحدد خارج نطاق درجة الحرارة المقبول.

الطراز E0119

النظام المؤقت

لوحة النظام خارج نطاق درجة الحرارة المقبول.

الطراز E0212

فولت 3٫3

وحدة إمداد طاقة النظام خارج نطاق الفولطية المقبول، وحدة تزويد الطاقة التي تحتوي على عيوب أو التي تم تركيبها بشكل غير صحيح.

الطراز E0212

فولط 5

الطراز E0212

فولت 12

الطراز E0212

فولط بات

بطارية معيبة، لوحة نظام معيبة.

الطراز E0212

فولت بي بي 12

اللوحة الخلفية خارج نطاق الفولطية المقبول.

الطراز E0212

فولت بي بي 3.3

الطراز E0212

فولت بي بي 5

الطراز E0212

Volt CPU VRM

الجهد الكهربي للمعالج الصغير VRM خارج النطاق المقبول، معالج صغير VRM معيب أو مثبت بشكل غير صحيح، لوحة نظام معيبة.

الطراز E0212

Volt NIC 1.8V

خرج الجهد الكهربي المدمج لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) من النطاق المقبول، مصدر طاقة معيب أو مثبت بشكل غير صحيح، لوحة نظام معيبة.

الطراز E0212

فولط nic 2.5v

الطراز E0212

فولت بلانار ريج

لوحة النظام خارج نطاق الفولطية المقبول، لوحة النظام المعيبة أو المثبتة بطريقة غير سليمة.

الطراز E0276

CPU VRM N

VRM الخاص بالمعالج الدقيق المحدد معيب أو غير معتمد أو مثبت بشكل غير صحيح أو مفقود.

الطراز E0276

عدم تطابق VRM N

الطراز E0280

VRM مفقود n

الطراز E0319

PCI عبر التيار

بطاقة توسعة تم تثبيتها بشكل خاطئ أو غير صحيح.

الطراز E0412

مروحة RPM N

مروحة التبريد المحددة معيبة أو مثبتة بشكل غير صحيح أو مفقودة.

الطراز E0780

وحدة المعالجة المركزية (CPU) مفقودة

لم يتم تثبيت المعالج الدقيق في المقبس المحدد.

E07F0

معالج CPU

معالج صغير تم تثبيته بشكل خاطئ أو خاطئ.

الطراز E07F1

وحدة المعالجة المركزية (CPU) المؤقتة عالية السرعة

المعالج الدقيق المحدد خارج نطاق درجة الحرارة المقبول وقد أوقف التشغيل.

الطراز E07F4

ذاكرة التخزين المؤقت للترحيل

معالج صغير تم تثبيته بشكل خاطئ أو خاطئ.

الطراز E07F4

مجموعة الشرائح ما بعد المعالج

الطراز E07F4

SMI الخاص ب CPU

فشل معالج SMI في التهيئة، لوحة النظام المعيبة.

E07FA

وحدة معالجة مركزية (CPU) مؤقتة

المعالج الدقيق المحدد خارج نطاق درجة الحرارة المقبول ويعمل بسرعة أو تردد أقل.

الطراز E0851

إستطاعة

يتم توصيل كابل واحد فقط أو تعطل مصدر طاقة واحد.

الطراز E0876

الطاقة PS N

لا تتوفر أي طاقة من وحدة إمداد الطاقة المحددة، كما أن وحدة إمداد الطاقة المحددة مركبة بشكل غير صحيح أو معطلة.

الطراز E0880

مصادر طاقة غير كافية

يتم تزويد النظام بالطاقة بشكل غير كاف، بينما يتم تركيب وحدات التزويد بالطاقة بشكل غير صحيح أو تتعرض للأعطال أو تفقد.

E0CB2

بنك وريد إم

تم بلوغ الحد الأقصى للأخطاء القابلة للتصحيح في أحد بنوك الذاكرة: تم إعادة تعيين الأخطاء في البنك الاحتياطي.

E0CF1

MBE DIMM Bank N

وحدات الذاكرة المثبتة في البنك المحدد ليست من نفس النوع والحجم؛ وحدة (وحدات) الذاكرة المعيبة.

E0CF1

بوست إم 64 ك

فشل التماثل في أول 64 كيلوبايت من الذاكرة الرئيسية.

E0CF1

عدم وجود ذاكرة المنشور

فشل التحقق من تحديث الذاكرة الرئيسية.

E0CF5

تعطيل السجل ل SBE

أخطاء متعددة ذات بت واحد في وحدة ذاكرة واحدة.

E0D76

تعطل محرك الأقراص

محرك أقراص ثابتة أو وحدة تحكم RAID تم تثبيتها بشكل خاطئ أو معيب.

E0F04

بعد CMOS

فشل كتابة/قراءة CMOS، لوحة نظام معيبة.

E0F04

سرعة وحدة المعالجة المركزية (CPU) اللاحقة

فشل تسلسل التحكم بسرعة المعالج الدقيق.

E0F04

Post DMA Init

فشل تهيئة DMA؛ فشل في تسجيل الكتابة/القراءة في صفحة DMA.

E0F04

إرسال DMA

لوحة نظام معيبة.

E0F04

لجنة البريد

وحدة تحكم في لوحة المفاتيح معيبة ولوحة نظام معيبة.

E0F04

بعد MEM RFSH

فشل التحقق من تحديث الذاكرة الرئيسية.

E0F04

إرسال PIC

فشل إختبار تسجيل PIC الأساسي أو الثانوي.

E0F04

ظل المنشور

فشل في تظليل BIOS.

E0F04

إختبار ما بعد التنمية البشرية (SHD)

فشل إختبار إيقاف التشغيل.

E0F04

بوست سيو

فشل فائق في شريحة الإدخال/الإخراج أو لوحة نظام معيبة.

E0F04

مؤقت النشر

فشل إختبار مؤقت الفاصل الزمني القابل للبرمجة، لوحة النظام المعيبة.

E0f0b

بوست ROM

بطاقة توسعة تم تثبيتها بشكل خاطئ أو غير صحيح.

E0F0C

VID MATCH CPU N

المعالج الدقيق المحدد معيب أو غير معتمد أو مثبت بشكل غير صحيح أو مفقود.

الطراز E10F3

تعطيل سجل BIOS

أخطاء التسجيل المعطلة في BIOS.

الطراز E13F2

التحقق من قناة الإدخال/الإخراج

بطاقة توسعة معيبة أو مركبة بطريقة غير سليمة أو لوحة نظام معيبة.

الطراز E13F4

تماثل PCI

الطراز E13F5

نظام PCI

الطراز E13F8

دخل ناقل المعالج

لوحة النظام أو المعالج الصغير المثبت بشكل خاطئ أو خاطئ.

الطراز E13F8

تماثل ناقل المعالج

لوحة نظام معيبة.

الطراز E13F8

وحدة المعالجة المركزية McKerr

خطأ في فحص الجهاز أو معالج صغير معيب أو مثبت بطريقة غير سليمة أو لوحة نظام معيبة.

الطراز E13F8

ناقل مضيف

لوحة نظام معيبة.

الطراز E13F8

مضيف ناقل PCI

الطراز E13F8

وحدة التحكم MEM

وحدة ذاكرة تم تركيبها بشكل خاطئ أو غير صحيح، لوحة نظام معيبة.

الطراز E1580

التحكم في الطاقة

لوحة نظام معيبة.

الطراز E20F1

أو إس هانغ

انتهت مهلة مراقب نظام التشغيل.

EFFF0

خطأ RAC

EFFF1

خطأ نشر

خطأ BIOS.

EFFF2

خطأ BP

لوحة ظهر معيبة أو مثبتة بشكل غير صحيح.

ملاحظة: ارجع إلى وثائق منتجات Dell كما هو موضح مسبقا في المستند للحصول على معلومات تفصيلية.

معلومات ذات صلة

- دعم منتج PowerEdge 2650 من Dell

- دعم منتج PowerEdge 2950 من Dell

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

دورات حياة منتجات الأجهزة المعلن عنها من Cisco

- أجهزة أمان البريد الإلكتروني (C-Series و X-Series) من Cisco

- أجهزة أمان البريد الإلكتروني (نماذج FIPS) من Cisco

- أجهزة إدارة الأمان (M-Series) من Cisco

- أجهزة أمان الويب (S-Series) من Cisco

- أجهزة أمان الويب (نماذج FIPS) من Cisco