المحتويات

المقدمة

الاتصال ب CLI الخاص بالمستشعر

دلائل هامة

config.yml

التقاط PCAP

إسترداد الملفات من مستشعر IoX

مدير محلي GUI

نسخ الملفات من خلال TFTP

صحة المستشعر

الحالة

حالة المعالجة

معلومات مهمة في ملف diag

المقدمة

يصف هذا المستند الأساسيات اللازمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند العمل باستخدام مستشعر IoX على حل Cyber Vision.

الاتصال ب CLI الخاص بالمستشعر

لا يمكن الوصول إلى تطبيقات أجهزة الاستشعار مباشرة. عليك أولا الاتصال بالمحول من خلال بروتوكول SSH. ثم أستخدم الأمر show لسرد التطبيق الذي يتم تشغيله عليه.

Show app-hosting list

تحقق مما إذا كان التطبيق مثبتا وقم بتوثيق اسمه. ثم اكتب (حيث يكون 'ccv_sensor_iox_aarch64' هو اسم التطبيق في هذا المثال)

app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_aarch64 session

دلائل هامة

config.yml

هو ملف تكوين مهم حيث يتم تدفق المستندات والبروتوكول وإعدادات تكوين معلومات المنفذ. يمكن العثور على الملف ضمن:

/iox_data/etc/flow

التقاط PCAP

عمليات الالتقاط التي يتم تشغيلها وإطلاقها من واجهة المستخدم الرسومية هي ضمن

/iox_data/var/flow/log/pcap

إسترداد الملفات من مستشعر IoX

مدير محلي GUI

من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بالمدير المحلي، انتقل إلى التطبيق، ثم تظهر علامة التبويب "App-DataDir" الملفات الموجودة في دليل/ioX_data/appdata

سوف تظهر علامة التبويب "السجلات" الموجودة ضمن التطبيق الملفات الموجودة في /ioX_data/log.

نسخ الملفات من خلال TFTP

من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمستشعر، يمكن نسخ الملفات إلى خادم TFTP بعيد باستخدام الأمر أدناه:

tftp -p -l /iox_data/appdata/

-r

صحة المستشعر

من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) المركزية، انتقل إلى إدارة أجهزة → إستشعار → الإدارة للنظر في تفاصيل جهاز الاستشعار. وهذه هي حالات الاتصال والمعالجة المتاحة

الحالة

-جديد

-الطلب معلق

-مخول

-غير متصل

-متصل

-غير معروف

-SSH

حالة المعالجة

-غير مسجل

-غير متصل

-في انتظار البيانات

-بيانات معلقة

-المعالجة المعتادة

معلومات مهمة في ملف diag

التاريخ - الإبلاغ عن الوقت الذي تم فيه تشغيل التشخيصات

IP_ADDR - يبلغ عن عنوان IP ومعلومات الشبكة لجميع الواجهات التي تم تكوينها.

IP_ROUTE - الإبلاغ عن البوابة التي تم تكوينها

Journal_errors - يقوم بتقارير الخدمات التي فشلت في البدء

Journal_sensorsyncd - يبلغ عن معلومات اتصال TLC

الذاكرة - يبلغ عن مقدار الذاكرة قيد الاستخدام

SBS-version - يبلغ عن الإصدار الرئيسي وتاريخ الإنشاء

sensor-login.conf - يقوم بالإعلام عن IP الذي تم تكوينه على حزمة التسجيل

top - يبلغ عن 4 أوامر "عليا" في غضون 12 ثانية تم فرزها بواسطة وحدة المعالجة المركزية (CPU)