المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة ل ONS 15454 MSPP

NEBS3/NEBS3E

آسي

الحمولة الحرارية القصوى

NEBS3/NEBS3E

آسي

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الاستهلاك الكلي للطاقة والحد الأقصى للتحميل الحراري للنظام الأساسي للإمداد متعدد الخدمات ONS 15454 SONET. كما تشرح هذه الوثيقة مستويات إستهلاك الطاقة في المعدات وتوفر معلومات للتخطيط لحالات انقطاع التيار الكهربائي المحتملة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- هيكل Cisco ONS15454 MSPP w/ NEBS3/NEBS3E

- هيكل Cisco ONS15454 MSPP w/ ANSI

- Cisco ONS 15454 MSTP

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الدليل المرجعي Cisco ONS 15454، الإصدار 4.6 والدليل المرجعي Cisco ONS 15454، الإصدار 6.0.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة ل ONS 15454 MSPP

فيما يلي الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لهيكل NEBS3/NEBS3E:

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12

فيما يلي الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لهيكل ANSI:

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

الجدول 1 - إستهلاك الطاقة للبطاقة

الاستهلاك التقريبي للطاقة

مستويات ضوء الألياف

*******CARD*********

AMPS

واتس

وحدة حرارية بريطانية/الساعة

مستوى Rx

مستوى Tx

ANSI: الحد الأقصى. سحب مع/ بطاقات

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E: الحد الأقصى. سحب مع/ بطاقات

18.00

863.85

2947.58

درج المروحة: FTA

1.14

55.00

187.67

درج المروحة: FTA2

1.21

58.00

198.00

درج المروحة: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

الطراز XC10G

1.64

78.60

268.40

الطراز XC-VXC-10G

1.4

67.00

288.62

TCC

0.20

9.82

33.53

معيار TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

TCC2P

0.56

27.00

92.2

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I (بما في ذلك AEP)

0.17

8.00

27.30

DS1-14 و DS1N-14

0.26

12.60

43.02

الطراز DS1/E1-56

0.76

36.00

124.97

DS3-12 و DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3/EC1-48

0.58

30.00

95.6

DS3-12E و DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3i-N-12

0.63

30.00

102.4

محول DS3XM-12

0.71

34.00

116.1

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

FC_MR-4

1.25

60.00

212.00

E100T-12 و E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2 و E1000-2-G (بما في ذلك GBICs)

1.11

53.50

182.67

G1000-4 و G1K4 (بما في ذلك GBICs)

1.31

63.00

215.11

CE-100T-8

1.10

53.14

181.3

الطراز ML100X-8

1.35

65.00

221.93

الطراز ML100T-12

1.10

53.00

181.00

الطراز ML1000-2

1.02

49.00

167.30

الحد الأقصى - الحد الأدنى

الحد الأقصى - الحد الأدنى

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

من -8 إلى -28

من -8 إلى -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

من -8 إلى -28

من -8 إلى -15

الطراز OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

من -8 إلى -28

من -8 إلى -15

الطراز OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

من -8 إلى -28

+2 إلى -3

الطراز OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

من -8 إلى -28

+2 إلى -3

الطراز OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

من -8 إلى -30

من -8 إلى -15

السرعة العالية OC48IR-1310

0.67

32.20

109.94

من 0 إلى -18

من 0 إلى -5

السرعة العالية OC48LR-1550

0.56

26.80

91.50

من -8 إلى -28

+3 إلى -2

الطراز OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

من 0 إلى -18

من 0 إلى -5

الطراز OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

من -8 إلى -28

+3 إلى -2

OC48ELR-ITU بسرعة 100 جيجاهرتز

0.65

31.20

106.53

من -9 إلى -27

من 0 إلى -2

OC48ELR-ITU بسرعة 200 جيجاهرتز

0.65

31.20

106.53

من -8 إلى -28

من 0 إلى -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

من -1 إلى -11

من -1 إلى -6

الطراز OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

من -1 إلى -14

+2 إلى -1

الطراز OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

من -10 إلى -19

+10 إلى +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

من -9 إلى -22

+6 إلى +3

OC192SR1/STM64IO Short Reach و OC-192/STM64 Any Reach [1]

0.83

40.00

136.49

مواصفات SFP و XFP و GBIC

15454_mrc-12

0.79

38.00

129.66

مواصفات SFP و XFP و GBIC

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

الاطلاع على الوثائق

TXP_MR_10E

1.11 الاسمي بحد أقصى 1.04

40 الاسمي بحد أقصى 50

القيمة الاسمية 136.6 بحد أقصى 170.7

الاطلاع على الوثائق

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

الاطلاع على الوثائق

MXP_2.5G_10E

1.11 الاسمي بحد أقصى 1.04

40 الاسمي بحد أقصى 50

القيمة الاسمية 136.6 بحد أقصى 170.7

الاطلاع على الوثائق

MXP_MR_2.5G و MXPP_MR_2.5G

1.04 الاسمي بحد أقصى 1.25

50 الاسمي بحد أقصى 60

القيمة الاسمية 170.7 الحد الأقصى 204

الاطلاع على الوثائق

TXP_MR_2.5G و TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

الاطلاع على الوثائق

OSCM

إسمي

0.48

23.00

78.48

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.54

26.00

88.71

OSC-CSM

إسمي

0.50

24.00

81.89

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.56

27.00

92.12

OPT-pre

إسمي

0.56

30.00

102.36

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.81

39.00

133.07

Opt-BST

إسمي

0.63

30.00

102.36

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.81

39.00

133.07

32 MUX-O

إسمي

0.33

16.00

54.59

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

32 DMX-O

إسمي

0.33

16.00

54.59

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

32DMX

0.31 الاسمي كحد أقصى 0.52

15 قيمة اسمية بحد أقصى 25

القيمة الاسمية 51.21 كحد أقصى 85

4MD-xx.x

إسمي

0.35

17.00

58.00

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

AD-1C-xx.x

إسمي

0.35

17.00

58.00

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

AD-2C-xx.x

إسمي

0.35

17.00

58.00

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

AD-4C-xx.x

إسمي

0.35

17.00

58.00

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

AD-1B-xx.x

إسمي

0.35

17.00

58.00

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

AD-4B-xx.x

إسمي

0.35

17.00

58.00

الاطلاع على الوثائق

الحد الأقصى

0.52

25.00

85.30

32WSS

1.04 الاسمي بحد أقصى 1.35

50 قيمة اسمية بحد أقصى 65

القيمة الاسمية 170 بحد أقصى 221

NEBS3/NEBS3E

على سبيل المثال، لاحظ أن ONS 15454 مزود بهيكل NEBS3/NEBS3E وهذا التكوين:

- بطاقتا الاتصال والتحكم+ في الوقت المناسب (TCC+)

- بطاقتا Cross Connect-Virtual Tribuator (XC-VT)

- عشرة بطاقات E100T-12

- فتحتا OC48 IR 1310

- AIC واحد

هذا ONS 15454 له إستهلاك الطاقة هذا، وفقا للاستهلاك العادي من الجدول 1:

(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W

= 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W

آسي

على سبيل المثال، تخيل أن الطراز ONS 15454 المزود بهيكل ANSI وهذا التكوين :

- بطاقتا اتصال ومراقبة 2 (TCC2) في التوقيت

- بطاقتا Cross Connect-10G (XC10G)

- عشر بطاقات E100T-G

- فتحتا OC192 LR/STM64 LH 1550

- آي آي آي سي

هذا ONS 15454 له إستهلاك الطاقة هذا، وفقا للاستهلاك العادي من الجدول 1:

(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W

= 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W

الحمولة الحرارية القصوى

ونظرا لأن طاقة الإدخال تنتهي في نهاية المطاف إلى أن تصبح حرارة، أستخدم هذه الصيغة لتحديد الحمل الحراري الأقصى لرف ONS 15454:

Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711

يختلف الحمل الحراري على الجرف المحمل بالكامل بناء على البطاقات الموجودة في الجرف ومتطلبات الطاقة الخاصة بها.

NEBS3/NEBS3E

وفقا للمواصفات الواردة في قسم NEBS3/NEBS3E، قد يتطلب هيكل ONS 15454 NEBS3 الواحد ما يصل إلى 863. 85 وات من الطاقة كحد أقصى. استنادا إلى الصيغة المحددة، يبلغ الحد الأقصى للحمل الحراري لهيكل ONS 15454 NEBS3 الواحد 2947.58 وحدة الإرسال الأساسية (BTU) في الساعة (يتم تقريبها إلى المركز الثاني).

آسي

وفقا للمواصفات الموجودة في قسم واجهة الشبكة القياسية (ANSI)، يمكن أن يتطلب هيكل ONS 15454 ANSI الأحادي ما يصل إلى 1106.60 وات من الطاقة كحد أقصى. استنادا إلى الصيغة المحددة، يبلغ أقصى حمل حراري لهيكل ONS 15454 ANSI واحد 3775.87 وحدة حرارية بريطانية في الساعة (يتم تقريبها إلى المركز الثاني).

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم ONS 15400 Series

- صفحة دعم منتجات الشبكات الضوئية

- صفحة دعم التقنية الضوئية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems