المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

تكوين تغيير ملائمات الحالة في المحولات التي تدعم Cisco-stack-MIB

تكوين تغيير ملائمات الحالة في المحولات التي تدعم Cisco-C2900-MIB

معلومات ذات صلة

المقدمة

تسمح بعض محولات Cisco بمصدر طاقة إحتياطي (RPS) بالإضافة إلى مصدر طاقة محلي. يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية مراقبة حالة RPS في هذه المحولات باستخدام SNMP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية:

- صور البرامج التي تدعم Cisco-STACK-MIB — مدعومة في جميع إصدارات Catalyst OS وصور IOS.

- صور البرامج التي تدعم صور Cisco-C2900-MIB — مدعومة في جميع صور البرامج للمحولات من مجموعة Cat2900XL و Cat3500XL وصور IOS.

- الطراز RPS 300

- الطراز RPS 600

ملاحظة: تنطبق محتويات هذا المستند على المحولات فقط وليس على أي نماذج لموجهات.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

لا يتم إرسال أي ملائمات أو رسائل syslog حاليا بواسطة أجهزة RPS التي تبلغ بتغيير الحالة. ومع ذلك، يمكن تعقب هذه الحالة عن طريق قراءة أي من كائنات قاعدة معلومات الإدارة التالية، من المحول حيث يتم إرفاق RPS:

- بالنسبة للمحولات التي تدعم Cisco-stack-MIB، الكائن هو chassisPS2Status (1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7)

chassisPs2Status OBJECT-TYPE

SYNTAX        INTEGER {

other(1),       -- none of the following

ok(2),          -- status ok

minorFault(3),  -- minor problem

majorFault(4)   -- major problem

}

MAX-ACCESS    read-only

STATUS        current

DESCRIPTION   "Status of power supply number 2. If the status is

not ok, the value of chassisPs2TestResult gives

more detailed information about the power supply's

failure condition(s)."

::= { chassisGrp 7 }

- بالنسبة للمحولات التي تدعم Cisco-2900-MIB، الكائن هو c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo (1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9)

c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo OBJECT-TYPE

SYNTAX  INTEGER {

absent(1),

connectedFunctional(2),

connectedNotFunctional(3),

functionalPrimaryFailed(4)

}

MAX-ACCESS  read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"The switch allows a redundant power supply in addition

to its local power supply. Only one power source can be

supplying power to a unit.

absent(1) :the redundant power supply is not connected

to the switch.

connectedFunctional(2) : the redundant power supply is

connected to the switch and operational.

connectedNotFunctional(3): the redundant power supply

is connected to the switch, but cannot supply

power to the system.

functionalPrimaryFailed(4): the redundant power supply

is installed, powered on, and operational,

but a failure exists in the local power

supply system."

::= { c2900SysInfo 9 }

باستخدام مجموعات تنبيهات RMON والأحداث، يمكنك تكوين المحول حتى يرسل تنبيه في تنسيق مصيدة SNMP إلى محطة الإدارة المحددة.

تكوين تغيير ملائمات الحالة في المحولات التي تدعم Cisco-stack-MIB

يجب تكوين هذه الأوامر في محول يدعم Cisco-STACK-MIB للحصول على حدث RMON، تمت إعادة توجيهه كفخ SNMP إلى محطة NMS، عند تغير حالة RPS من ok(2) إلى majorFault(4):

rmon event 65 trap public description "RPS is not ready" owner yourname

rmon event 66 trap public description "RPS is ready" owner yourname

rmon alarm 222 1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7.0 10

absolute rising-threshold 4 65 falling-threshold 2 66 owner yourname

تكوين تغيير ملائمات الحالة في المحولات التي تدعم Cisco-C2900-MIB

يجب تكوين هذه الأوامر في محول يدعم Cisco-C2900-MIB للحصول على حدث RMON، تمت إعادة توجيهه كفخ إلى محطة NMS، عند تغير حالة RPS من ConnectedFunction(2) إلى Absent(1):

rmon event 67 trap public description "RPS not ready" owner yourname

rmon event 68 trap public description "RPS ready" owner yourname

rmon alarm 444 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9.0 5

absolute rising-threshold 2 68 falling-threshold 1 67 owner yourname

معلومات ذات صلة

- تكوين إعدادات تنبيه وحدث RMON من واجهة سطر الأوامر (CLI)

- الدعم الفني - Cisco Systems