Contents

Introduction

如何访问运行应用程序控制台/在IC3000的容器？

设置IC3000为开发者模式

实施，激活并且运行IOx应用程序

Introduction

本文描述如何访问运行应用程序/容器控制台在IC3000为了排除故障和调试。

如何访问运行应用程序控制台/在IC3000的容器？

为了访问在IC3000的控制台， IC3000应该在运行在开发者模式下。一旦IC3000在生产方式下，访问应用程序控制台是不可能的。这是故意的。

设置IC3000为开发者模式

为了调试/请调试一个运行的(或出故障)应用程序，首先保证IC3000在开发者模式下。

在开发者模式下， IC3000是一个未处理的发展设备，并且受控通过当地干事和ioxclient。

1. 连接到控制台用USB或串行控制台电缆。

2. 设置“开发者”用户的(使用命令开发者set password)密码。

ic3k>developer set-password

Enter password:

Re-enter password:

Password set successfully!

3. 连接在IC3000的管理接口到您的计算机用网络电缆。

4. 分配"169.254.128.4 (对网络接口的子网掩码255.255.0.0)" IP地址在您的计算机。是重要您分配此特定IPv4本地链路地址。

5. IC3000准备运行在开发者模式下在30秒(30秒延迟只出现，第一次IC3000启动。所有随后的重新加载赶快将立即采取IC3000对开发者模式)。

6. 您能验证IC3000是否在与使用的开发者模式下此命令：

ic3k>show ida status

Status: Running

Operation Mode: Developer

FND Host: N/A

FND Connection Status: Not Connected

Periodic Metrics Interval: N/A

Heartbeat Interval: N/A

Is Registered: False

HTTP Server Status: Running

7. 访问“https://169.254.128.2:8443"从您的在计算机的浏览器。

8. 登陆与您在第2.步设置的使用“开发者”用户和密码。

实施，激活并且运行IOx应用程序

通过您的浏览器请使用ioxclient或当地干事为了配置，激活和启动您的IOx应用程序。

随意地，当您激活应用程序时，您能enable (event)调试选项。如镜像所显示时，当您的应用程序意外终止这防止应用程序容器终止。

连接到应用程序控制台。

一旦应用程序运行(或仍然是调试模式)，您能连接到容器的控制台如下：

首先，请下载容器的专用密钥有使用的当地干事或ioxclient ：如镜像所显示，本地Manager>应用程序> <specific app> >管理> App信息> *.pem文件。

例如在Linux，请启动命令作为列出与使用SSH端口22， ：SSH - i test.pem appconsole@169.254.128.2

在Windows，当您使用PuTTY时，首先请转换.pem文件成与使用的PuTTY兼容的.ppk PuTTygen ：

1. 开始PuTTygen。

2. 如镜像所显示，连接到File>负荷专用密钥。

3. 如镜像所显示，设置文件过滤器为所有文件并且打开下载的.pem。

4. 如镜像所显示，连接到File > Save专用密钥并且保存.pem作为.ppk。

一旦有.ppk，请开始PuTTY并且送进169.254.128.2，端口22在会话对话。

其次，请连接对连接- SSH - Auth和suppy如镜像所显示的.ppk文件。

点击开放为了启动会话。如镜像所显示，作为用户名，请输入“appconsole”。

那应该给运行的IOx容器的应用程序控制台在IC3000的带来您。