Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Consumo máximo de energia do ONS 15454 MSPP

NEBS3/NEBS3E

ANSI

Carga térmica máxima

NEBS3/NEBS3E

ANSI

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o consumo total de energia e a carga térmica máxima da ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform (MSPP). Este documento também explica os níveis de consumo de energia do equipamento e fornece informações para planejar possíveis interrupções de energia.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS15454 MSPP c/ chassi NEBS3/NEBS3E

- Cisco ONS15454 MSPP com chassi ANSI

- Cisco ONS15454 MSTP

As informações neste documento são baseadas no Manual de Referência do Cisco ONS 15454, Release 4.6 e Manual de Referência do Cisco ONS 15454, Release 6.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Consumo máximo de energia do ONS 15454 MSPP

Este é o consumo máximo de energia para o chassi NEBS3/NEBS3E:

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12

Aqui está o consumo máximo de energia para o chassi ANSI:

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

Tabela 1 - Consumo de energia da placa

Consumo aproximado de energia

Níveis de Fiber Light

********PLACA*********

AMPS

Watts

BTU/hora

Nível Rx

Nível Tx

ANSI: Max. Desenhar com placas

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E: Max. Desenhar com placas

18.00

863.85

2947.58

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA

1.14

55.00

187.67

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA2

1.21

58.00

198.00

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

XC-VXC-10G

1.4

67.00

288.62

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

TCC2P

0.56

27.00

92.2

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I (Incl. AEP)

0,17

8.00

27.30

DS1-14 e DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS1/E1-56

0.76

36.00

124.97

DS3-12 e DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3/EC1-48

0.58

30.00

95.6

DS3-12E e DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3i-N-12

0.63

30.00

102.4

Transmux DS3XM-12

0.71

34.00

116.1

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

FC_MR-4

1.25

60.00

212.00

E100T-12 e E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2 e E1000-2-G (incluindo GBICs)

1.11

53.50

182.67

G1000-4 e G1K4 (incluindo GBICs)

1.31

63.00

215.11

CE-100T-8

1.10

53.14

181.3

ML100X-8

1.35

65.00

221.93

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

MÁXIMO - MIN

MÁXIMO - MIN

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8 a -28

-8 a -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8 a -28

-8 a -15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8 a -28

-8 a -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8 a -28

+2 a -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8 a -28

+2 a -3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8 a -30

-8 a -15

Alta velocidade de OC48IR-1310

0.67

32.20

109.94

0 a -18

0 a -5

Alta velocidade de OC48LR-1550

0.56

26.80

91.50

-8 a -28

+3 a -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0 a -18

0 a -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8 a -28

+3 a -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0.65

31.20

106.53

-9 a -27

0 a -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0.65

31.20

106.53

-8 a -28

0 a -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

-1 a -11

-1 a -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1 a -14

+2 a -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10 a -19

+10 a +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9 a -22

+6 a +3

OC192SR1/STM64IO de curto alcance e OC-192/STM64 de qualquer alcance [1]

0.83

40.00

136.49

Especificações SFP, XFP e GBIC

15454_MRC-12

0.79

38.00

129.66

Especificações SFP, XFP e GBIC

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

Consulte a documentação

TXP_MR_10E

Valor nominal 1.11 Máximo 1.04

Nominal 40 Máximo 50

Valor nominal 136.6 Máximo 170.7

Consulte a documentação

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

Consulte a documentação

MXP_2.5G_10E

Valor nominal 1.11 Máximo 1.04

Nominal 40 Máximo 50

Valor nominal 136.6 Máximo 170.7

Consulte a documentação

MXP_MR_2.5G e MXPP_MR_2.5G

Valor nominal 1,04 Máximo 1,25

Nominal 50 Máximo 60

Nominal 170.7 Máximo 204

Consulte a documentação

TXP_MR_2.5G e TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

Consulte a documentação

OSCM

Nominal

0.48

23.00

78.48

Consulte a documentação

Máximo

0.54

26.00

88.71

OSC-CSM

Nominal

0.50

24.00

81.89

Consulte a documentação

Máximo

0.56

27.00

92.12

OPT-PRE

Nominal

0.56

30.00

102.36

Consulte a documentação

Máximo

0.81

39.00

133.07

OPT-BST

Nominal

0.63

30.00

102.36

Consulte a documentação

Máximo

0.81

39.00

133.07

32 MUX-O

Nominal

0.33

16.00

54.59

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

32 DMX-O

Nominal

0.33

16.00

54.59

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

32DMX

Valor nominal 0,31 Máximo 0,52

Valor nominal 15 Máximo 25

Valor nominal 51.21 Máximo 85

4MD-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

AD-1C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

AD-2C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

AD-4C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

AD-1B-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

AD-4B-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

32WSS

Valor nominal 1,04 Máximo 1,35

Nominal 50 Máximo 65

Nominal 170 Máximo 221

NEBS3/NEBS3E

Por exemplo, considere um ONS 15454 equipado com chassi NEBS3/NEBS3E e esta configuração:

- Duas placas de TCC+ (Comunicação e controle de cronometragem+)

- Duas placas XC-VT (Afluente Virtual de Conexão Cruzada)

- Dez placas E100T-12

- Dois OC48 IR 1310

- Um AIC

Esse ONS 15454 tem esse consumo de energia, de acordo com o consumo normal do quadro 1:

(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W

= 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W

ANSI

Por exemplo, considere um ONS 15454 equipado com chassi ANSI e esta configuração:

- Duas placas de Temporização de Comunicação e Controle 2 (TCC2)

- Duas placas Cross Connect-10G (XC10G)

- Dez placas E100T-G

- Dois OC192 LR/STM64 LH 1550

- Um AIC-I

Esse ONS 15454 tem esse consumo de energia, de acordo com o consumo normal do quadro 1:

(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W

= 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W

Carga térmica máxima

Dado que a potência de entrada acaba por ser o calor, utilize esta fórmula para determinar a carga térmica máxima do sub-bastidor ONS 15454:

Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711

A carga térmica em uma prateleira totalmente carregada varia de acordo com as placas na prateleira e seus requisitos de alimentação.

NEBS3/NEBS3E

De acordo com as especificações da seção NEBS3/NEBS3E, o único chassi ONS 15454 NEBS3 pode exigir até 863,85 watts de potência. Com base na fórmula fornecida, a carga térmica máxima de um único gabinete ONS 15454 NEBS3 é de 2947.58 BTUs (Basic Transmission Units, Unidades de Transmissão Básica) por hora (arredondada para o segundo lugar).

ANSI

De acordo com as especificações da seção ANSI, o único gabinete ONS 15454 ANSI pode exigir até um máximo de 1106,60 watts de potência. Com base na fórmula fornecida, a carga térmica máxima de um único gabinete ONS 15454 ANSI é de 3775,87 BTUs por hora (arredondada para o segundo lugar).

Informações Relacionadas

- Página de suporte do ONS 15400 Series

- Página de suporte de produtos de rede óptica

- Página de suporte à tecnologia óptica

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems