Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Tabla de especificaciones de alimentación

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona las especificaciones de alimentación de la plataforma de aprovisionamiento multiservicio (MSPP) Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el Cisco ONS 15454 MSPP.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Tabla de especificaciones de alimentación

Tarjeta

Consumo aproximado de energía

Niveles de fibra de luz

AMPS

Vatios

BTU por hora

‘Nivel Rx’

Nivel Tx

Max. Dibujar con tarjetas

22.63

1088.64

3714.59

BANDEJA DE VENTILADOR: FTA2

1.21

58.00

198.00

BANDEJA DE VENTILADOR: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.28

13.00

46.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I

0,17

8.00

27.30

DS1-14

0.26

12.60

43.02

DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12E

0.79

38.20

130.43

DS3N-12E

0.79

38.20

130.43

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2-G incl. GBIC

1.11

53.50

182.67

G1000-4 incl. GBIC

1.31

63.00

215.11

Máx.: mín.

Máx.: mín.

OC3IR4-1310

0.40

13.20

65.56

-8 a -28

-8 a -15

OC12IR-1310

0.23

10.90

37.22

-8 a -28

-8 a -15

OC12LR-1310

0.25

9.28

41.00

-8 a -28

+2 a -3

OC12LR-1550

0.19

9.28

31.68

-8 a -28

+2 a -3

OC12IR4-1310

0.58

28.00

100.00

-8 a -30

-8 a -15

OC48IR-1310 de alta velocidad

0.67

32.20

109.94

0 a -18

0 a -5

OC48LR-1550 de alta velocidad

0.56

26.80

91.50

-8 a -28

+3 a -2

OC48IR-1310 Cualquier ranura

0.77

37.20

127.01

0 a -18

0 a -5

OC48LR-1550 Any Slot

0.77

37.20

127.01

-8 a -28

+3 a -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0.65

31.20

106.53

-9 a -27

0 a -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0.65

31.20

106.53

-8 a -28

0 a -2

OC192LR-1550

1.50

72.20

246.52

-10 a -19

+10 a +7

Información Relacionada

- Catálogo de productos Cisco ONS 15454

- Descripción general del producto: Cisco ONS 15454

- Ficha técnica: Tarjetas de interfaz Ethernet Cisco ONS 15454

- Ficha técnica: Tarjeta Cisco ONS 15454 TCC+

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems